Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła - PDF\nPodręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła\nDownload "Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła"\n1 Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Wydanie 11/2006 Dane techniczne urządzenia, koncept regulacji i połączenia hydrauliczne\n2 Adresy kontaktowe Enea komfort Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Łukasz Błażejewski ul. dr E. Warmińskiego Bydgoszcz tel (0) fax ++48 (0) mail: bydgoszcz.enea.pl Gorzόw - Lubuskie Arleta Kopeć-Belowska ul. Walczaka Gorzόw tel (0) fax ++48 (0) mail: gorzow.enea.pl Eko-Instal Zabrze (Województwo: Śląskie) Wojciech Hosumbek ul. Roosevelta Zabrze tel (0) fax ++48 (0) mail: ELAR (Województwo: Pomorskie) Roman Lapinski ul. Przemysłowa 1a Pruszcz Gdański tel (0) fax ++48 (0) mail: MK Opole (Województwo: Opolskie) Marek Kwiatek ul. Ozimska Opole tel (0) fax ++48 (0) mail: Robmex Kraków (Województwo: Małopolskie) Wojciech Bukowski ul. Św. Łazarza Kraków tel (0) fax ++48 (0) mail: Poznań - Centrala Tomasz Klausa ul. Polna Poznań tel (0) fax ++48 (0) mail: enea.pl Poznań - Wielkopolskie Jarosław Szwajcer ul. Grunwaldzka Poznań tel (0) fax ++48 (0) mail: Zielona Góra - Lubuskie Rafał Dziok ul. Prosta Zielona Góra tel (0) fax ++48 (0) mail: Szczecin - Zachodniopomorskie Rafał Małolepszy ul. Wyszyńskiego Szczecin tel (0) fax ++48 (0) mail: eneakomfort Elektra Kardo Białystok (Województwo: Podlaskie) Jacek Karpesiuk ul. Produkcyjna 59/ Białystok tel (0) fax ++48 (0) mail: Elektryk Wrocław (Województwo: Dolnośląskie) Sebastian Wiacek ul. Ładna Wrocław tel (0) fax ++48 (0) mail: 2 Lubuskie 4 3 Dolnośląskie 12 7 Pomorskie 9 1 Wielkopolskie Zachodniopomorskie 5 Kujawsko- Pomorskie Opolskie 10 Łódzkie Śląskie 6 Skwiercz - Instal Puck (Województwo: Zachodniopomorskie) Andrzej Skwiercz ul. Wejherowska Puck tel (0) fax ++48 (0) mail: Warmińsko- Mazurskie Mazowieckie Świętokrzyskie Podlaskie 8 Lubelskie Podkarpackie 11 Małopolskie\n3 Podstawy grzania i chłodzenia rewersyjnym systemem pomp ciepła powietrze/woda firmy Dimplex 3 Obieg ogrzewania Obieg chłodzenia Projektowanie instalacji grzewczych pomp ciepła Przedstawiony Podręcznik projektowania grzania i chłodzenia pompami ciepła opisuje w pierwszej linii wstępne projektowanie i przyłączenie hydrauliczne specyficzne dla chłodzenia. Informacje ogólne dotyczące projektowania pomp ciepła znajdą Państwo w Podręczniku projektowania i instalacji grzewczych pomp ciepła i pomp ciepła ciepłej wody firmy Dimplex.\n4 Opis działania rewersyjnych pomp ciepła Obieg ogrzewania 1 Sprężarka (kompresor) przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia. Przy tym wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego. 2 Wymiennik ciepła w gorącym gazie obiegu chłodniczego umożliwia zaopatrzenie pojedynczych odbiorników ciepła na wyższym poziomie temperatury. 3 Dla centralnego przygotowywania ciepłej wody dysponuje się w trybie grzania wyższymi temperaturami dopływu. 4 Zaopatrywanie dodatkowych odbiorników ciepła (np. basenu, kaloryferów basenu) następuje według ustalonego priorytetu. 5 Zawór czterodrożny kieruje ciągle jeszcze gorący czynnik chłodniczy do systemu grzewczego, gdzie następuje oddawanie ciepła. 6 W skraplaczu (wymienniku ciepła) zostaje to ciepło przekazane wodzie grzewczej. Czynnik chłodniczy schładza się i skrapla. 7 Woda grzewcza opływa konwektor wentylatorowy i oddaje w sposób kontrolowany ciepło powietrzu w ogrzewanych pomieszczeniach. Integrowane wentylatory zapewniają wielostopniowo regulowany przymusowy obieg powietrza. 8 Ogrzewanie powierzchniowe (np. ogrzewanie podłogowe) jest opływane wodą grzewczą i oddaje ciepło równomiernie pomieszczeniu. 9 W zaworze rozprężnym czynnik chłodniczy zostaje odprężony (spadek ciśnienia) i zostaje przy tym dalej schładzany. 10 Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez zimny parownik i pobiera w ten sposób nową energię z powietrza zewnętrznego. 11 Ciepło otoczenia jest przekazywane czynnikowi chłodniczemu, który się ogrzewa i paruje. Obieg chłodzenia 1 Sprężarka (kompresor) przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia. Przy tym wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego. 2 Wymiennik ciepła w gorącym gazie obiegu chłodniczego umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia. 3 Przygotowywanie ciepłej wody następuje w trybie chłodzenia za pomocą ciepła odpadowego. 4 Ciepło odpadowe można dodatkowo wykorzystać do innych odbiorników ciepła (np. basenu). 5 Zawór czterodrożny kieruje ciepło szczątkowe czynnika chłodniczego do oddania go do powietrza zewnętrznego. 6 W razie potrzeby wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez skraplacz, żeby odprowadzić ciepło, które nie może być wykorzystane. 7 Za pomocą skraplacza (wymiennika ciepła) oddawane jest to niewykorzystywalne ciepło odpadowe do powietrza zewnętrznego. Czynnik chłodniczy schładza się i skrapla. 8 W zaworze rozprężnym czynnik chłodniczy zostaje odprężony (spadek ciśnienia) i zostaje przy tym dalej schładzany. 9 W parowniku (wymienniku ciepła) zimny czynnik chłodniczy odprowadza ciepło z wody grzewczej. 10 Ochłodzona woda grzewcza opływa konwektor wentylatorowy i odciąga ciepło z powietrza pomieszczenia. Niskie temperatury dopływu prowadzą do przejścia przez punkt rosy i przez to do osuszania powietrza pomieszczenia. Integrowane wentylatory zapewniają wielostopniowo regulowany, przymusowy obieg powietrza. 11 System rur rozłożony w podłodze, ścianie lub suficie jest opływany ochłodzoną wodą grzewczą i obniża przez to temperaturę powierzchni elementów budowlanych. Cała powierzchnia działa jako wymiennik ciepła, który odciąga ciepło z pomieszczenia. Temperatury dopływu są tak regulowane, że nie dochodzi do wytrącania wilgoci. Racjonalne wykorzystanie energii Prowadzona w ostatnich latach intensywna i szeroka dyskusja na temat ochrony środowiska rozbudziła zainteresowanie społeczne racjonalnym wykorzystaniem i oszczędnością energii, a przede wszystkim wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przy tym szczególne nadzieje są związane z większym użyciem technik do wykorzystania nośników odtwarzalnej energii z małą emisją CO2 i innych szkodliwych materiałów. Ogrzewanie słoneczne pompą ciepła Pompa ciepła jest najbardziej efektywną metodą wykorzystania przez cały rok do grzania i przygotowywania ciepłej wody zgromadzonej energii słonecznej w powietrzu, w ziemi lub w wodzie gruntowej. Za pomocą obiegu chłodniczego energia cieplna zawarta w otoczeniu zostaje doprowadzona na wyższy poziom temperatury. Kombinowane ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Grzewcze pompy ciepła i agregaty chłodzące pracują wspólnie w jednym obiegu chłodniczym. Jeżeli oba systemy są ze sobą kombinowane, to komponenty obiegu chłodniczego mogą być wykorzystane podwójnie. W trybie grzania pompa ciepła odciąga z otoczenia zgromadzoną energię słoneczną i pompuje ją na wyższy poziom temperaturowy, żeby umożliwić wykorzystanie jej do przygotowywania ciepłej wody lub ogrzewania. W trybie chłodzenia istniejący obieg chłodniczy zostaje odwrócony i jest przez to w stanie wytworzyć niższy poziom temperaturowy, żeby odciągnąć ciepło z budynku.\n5 Spis treści Spis treści 1 Wybór i dobór wielkości pomp ciepła do grzania i chłodzenia Ustalenie zapotrzebowania na ciepło budynku Czasy blokady zakładów energetycznych Podgrzewanie ciepłej wody Sposób postępowania przy ustalaniu zapotrzebowania na moc chłodniczą budynku Sprawdzanie granic stosowania Maksymalna moc grzania pompy ciepła Połączenie równoległe pomp ciepła Maksymalna moc chłodzenia pompy ciepła Środki do redukcji obciążenia cieplnego budynku Wytwarzanie mocy chłodzenia Pasywne chłodzenie Pasywne chłodzenie za pomocą wody gruntowej Pasywne chłodzenie za pomocą kolektorów gruntowych Pasywne chłodzenie za pomocą sond geotermicznych Aktywne chłodzenie Aktywne chłodzenie za pomocą rewersyjnych pomp ciepła solanka/woda Aktywne chłodzenie za pomocą rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda Grzanie i chłodzenie jednym systemem Efektywny energetycznie tryb pracy Regulacja zespolonego systemu grzania i chłodzenia Hydrauliczne połączenie zespolonego systemu grzania i chłodzenia Obciążenie cieplne układu chłodniczego Dynamiczne chłodzenie Konwektor wentylatorowy Chłodzenie urządzeniami przewietrzającymi Ciche chłodzenie Chłodzenie podłogowe Sufity chłodzące Termiczne uaktywnienie elementów budowlanych Komfort Wytwarzanie ciepła przez człowieka Temperatura w pomieszczeniu Wilgotność powietrza w pomieszczeniu Ruch powietrza w pomieszczeniu Dane techniczne rewersyjnych pomp ciepła Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda do użytku wewnętrznego Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda do użytku zewnętrznego Charakterystyki LI 11ASR / LA 11ASR (tryb grzania) Charakterystyki LI 11ASR / LA 11ASR (tryb chłodzenia) Charakterystyki LI 16ASR / LA 16ASR (tryb grzania) Charakterystyki LI 16ASR / LA 16ASR (tryb chłodzenia) Wymiary LI 11ASR Wymiary LI 16ASR Wymiary LA 11ASR Wymiary LA 16ASR Dane techniczne pasywnej stacji chłodzącej Charakterystyka PKS Charakterystyka PKS Wymiary gabarytowe PKS 14 / PKS Sterowanie i regulacja\n6 6.1 Praca w sieci regulatora grzania i chłodzenia oraz stacji zdalnej obsługi Czujnik temperatury (regulator chłodzenia) Pompy ciepła bez dodatkowego wymiennika ciepła Pompy ciepła z dodatkowym wymiennikiem ciepła do wykorzystanie ciepła odpadowego Regulacja pasywnego chłodzenia Opis programu chłodzenie Tryb pracy chłodzenie Uaktywnienie fukcji chłodzenia Deaktywacja pomp cyrkulacyjnych w procesie chłodzenia Ciche i dynamiczne chłodzenie Regulacja temperatury w pomieszczeniu Dynamiczne chłodzenie Ciche chłodzenie Przygotowanie ciepłej wody Zapotrzebowanie na ciepłą wodę bez dodatkowego wymiennika ciepła Zapotrzebowanie na ciepłą wodę bez dodatkowego wymiennika ciepła Wykorzystanie ciepła odpadowego w trybie chłodzenia Akcesoria specjalne regulatora chłodzenia Porównanie systemów chłodzenia z pompami ciepła Pompy ciepła powietrze/woda z aktywnym chłodzeniem Pompy ciepła solanka/woda z aktywnym chłodzeniem Pompy ciepła solanka/woda z pasywnym chłodzeniem Pompy ciepła woda/woda z pasywnym chłodzeniem Podsumowanie Hydrauliczne połączenie dla trybu grzania i chłodzenia Legenda Aktywne chłodzenie Aktywne chłodzenie z przygotowaniem ciepłej wody i wykorzystaniem ciepła odpadowego Aktywne chłodzenie z obwodem regulacji, przygotowaniem ciepłej wody i wykorzystaniem ciepła odpadowego Pasywne chłodzenie pompami ciepła solanka/woda Pasywne chłodzenie z przygotowaniem ciepłej wody Pasywne chłodzenie z obwodem regulacji i przygotowaniem ciepłej wody Pasywne chłodzenie z oddzielnymi obwodami grzania i chłodzenia Pasywne chłodzenie z kompaktowymi pompami ciepła Pasywne chłodzenie pompami ciepła woda/woda Czynności związane z instalacją elektryczną Regulator chłodzenia dla rewersyjnych pomp ciepła Regulator chłodzenia dla pasywnego chłodzenia Regulator temperatury pomieszczenia ogrzewanie/chłodzenie Stacja klimatyzacyjna Rozszerzona kontrola punktu rosy Załącznik Pojęcia z zakresu chłodzenia Ważne normy i wytyczne Uproszczone obliczanie obciążenia chłodzenia dla pojedynczych pomieszczeń według HEA metody Zlecenie uruchomienia pompy ciepła do ogrzewania / chłodzenia\n7 Wybór i dobór wielkości pomp ciepła do grzania i chłodzenia Wybór i dobór wielkości pomp ciepła do grzania i chłodzenia 1.1 Ustalenie zapotrzebowania na ciepło budynku Dokładnego obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na ciepło h dokonuje się według norm specyficznych dla danego kraju. Uproszczonego określenia zapotrzebowania na ciepło można dokonać w oparciu o wielkość powierzchni A (m) przewidzianej do ogrzewania: = 0,03 kw/m 2 budynek o małym zapotrzebowaniu energetycznym według zarządzenia o ochronie cieplnej = 0,05 kw/m 2 budynków z 95 wzgl. minimalnego standardu izolacji EnEV = 0,08 kw/m 2 przy normalnej izolacji cieplnej budynków (od ok. 1980) = 0,12 kw/m 2 przy starszych murach bez oddzielnej izolacji cieplnej. Wstępne zaplanowanie temperatur zasilania Przy wstępnym planowaniu systemów rozdziału ciepła urządzeń grzewczych z pompami ciepła należy zwrócić uwagę na to, aby wymagane ilości ciepła przekazywać przy jak najniższych temperaturach zasilania. Obniżenie temperatury zasilania o jeden stopień, przy tym samym zapotrzebowaniu ciepła, przynosi oszczędność ok. 2,5%. Idealne są duże powierzchnie grzewcze jak np. ogrzewanie podłogowe o temperaturze zasilania maksymalnie 35 C. Tab. 1.1: Uproszczone wartości właściwego ciepła zapotrzebowania Czasy blokady zakładów energetycznych Wiele Zakładów Energetycznych oferuje dla pomp ciepła specjalną umowę z korzystniejszymi cenami prądu elektrycznego. Jednak musi być zapewniona, według państwowego zarządzenia, możliwość wyłączania pomp ciepła i ich zablokowania na okres szczytowego obciążenia sieci energetycznej. W tym czasie trwania blokady pompa ciepła nie może być używana do ogrzewania budynku. Dlatego musi mieć możliwość nadrobienia ogrzewania w czasie dozwolonym, to znaczy musi być dobrana z nadmiarem. Te blokady trwają zwykle do 4 godzin na dobę i są uwzględniane współczynnikiem wymiarowania 1,2. Dopuszczalne są nawet blokady do 6 godzin, które są uwzględniane współczynnikiem 1,3. Tab. 1.2: Blokada (łącznie) Współczynnik wymiarowania 2 h 1,1 4 h 1,2 6 h 1,3 Współczynnik wymiarowania f do uwzględniania czasów blokady Podgrzewanie ciepłej wody Przy normalnych wymaganiach należy się liczyć z maksymalnym zapotrzebowaniem dziennym na osobę w ilości od 80 do 100 litrów ciepłej wody o temperaturze 45 C. Dlatego należy założyć moc grzewczą 0,2 kw na osobę. Przy doborze urządzeń grzewczych należy się liczyć z maksymalnie możliwą liczbą osób i ich szczególnymi upodobaniami (np. Whirlpool). Regulację przygotowania ciepłej wody dokonuje regulator pompy ciepła, który w zależności od wielkości i rodzaju zapotrzebowania odpowiednio uruchamia proces ogrzewania wody. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła można, poprzez zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła, odzyskać nagromadzone ciepło odpadowe z procesu chłodzenia do podgrzewania ciepłej wody. Jeżeli zbiornik ciepłej wody zaopatrzy się w grzałkę elekryczną, to można ją wykorzystać do przygotowania ciepłej wody przy założonej temperaturze (np. -16 C). W tym przypadku energia potrzebna do przygotowania ciepłej wody nie musi być dodawana do energii potrzebnej do przygotowania wody grzewczej. długości i jakości izolacji przewodu cyrkulacyjnego. Dlatego należy je odpowiednio uwzględnić. W sytuacji kiedy, ze względu na dużą odległość, nie można zrezygnować z cyrkulacji, należy zastosować pompę cyrkulacyjną, która będzie włączana za pomocą wyłącznika, czujnika temperatury itp. tylko w razie potrzeby. WSKAZÓWKA Zgodnie z zarządzeniem o oszczędności energii 12 (4) pompy cyrkulacyjne w układach ciepłej wody muszą być wyposażone w samodzielnie działające urządzenia do włączania i wyłączania. Powierzchniowa strata ciepła rozdzielacza wody pitnej zależy od powierzchni użytkowej oraz rodzaju i umiejscowienia zastosowanej cyrkulacji. Przy powierzchni użytkowej od 100 do 150 m 2 i rozdzielaczu wewnątrz osłony cieplnej, zgodnie z EnEV, występują następujące powierzchniowe straty ciepła: z cyrkulacją 9,8 [kwh/m 2 a] bez cyrkulacji 4,2 [kwh/m 2 a]. Przewody cyrkulacyjne Przewody cyrkulacyjne w instalacji ciepłej wody znacznie podwyższają zapotrzebowanie ciepła po stronie zasilania. To zwiększone zapotrzebowanie jest zależne od czasu pracy oraz 3\n8 Sposób postępowania przy ustalaniu zapotrzebowania na moc chłodniczą budynku Aby zapobiec przegrzaniu się pomieszczeń, narażonych na działanie trudnych do uniknięcia obciążeń cieplnych, stosuje się coraz częściej urządzenia chłodnicze. Przy czym zapotrzebowanie na moc chłodniczą w pierwszej linii zależy od warunków zewnętrznych, wymaganych warunków wewnętrznych, wewnętrznych i zewnętrznych obciążeń cieplnych jak również od usytuowania budynku i rodzaju budownictwa. Obciążenia wewnętrzne to np. ciepło odpadowe wydzielane przez urządzenia, oświetlenie i ludzi. Obciążenia zewnętrzne to np. ciepło wniesione promieniowaniem słonecznym, ciepło przenikające przez otaczające powierzchnie i ciepło wniesione cieplejszym powietrzem wentylacyjnym. Obliczenie obciążenia cieplnego układu chłodniczego klimatyzowanych pomieszczeń dokonuje się wedlug norm specyficznych dla danego kraju. W Niemczech obowiązuje VDI 2078 (VDI normy mocy chłodniczej). Wytyczne zawierają dwa sposoby obliczania (metodę skróconą i metodę EDV) jak również dodatkowe materiały do ustalania obciążenia chłodzenia klimatyzowanych pomieszczeń i budynków. Metoda EDV nie służy do dokładniejszego obliczenia standardowych przypadków, ale do rozszerzenia zakresu stosowania na prawie dowolne warunki brzegowe (np. zmiana osłony przeciwsłonecznej, temperatura pomieszczeń itd.). Dla standardowych przypadków ta metoda jest zbyt pracochłonna. 1.3 Sprawdzanie granic stosowania Maksymalna moc grzania pompy ciepła W przypadku prostych obiektów jak np. biura, gabinety lekarskie, sklepy lub prywatne mieszkania stosowane jest obliczanie uproszczone z wielkościami praktycznymi lub tzw. skrócone postępowanie HEA Związku Branżowego Sprzedaży i Stosowania Energii. To postępowanie według HEA może być stosowane dla uproszczonego obliczenia obciążenia cieplnego układu chłodniczego pojedynczych pomieszczeń. Zawarte w nim wartości są ustalone w oparciu o VDI 2078 normy mocy chłodniczej (rozdz. 1.2 na str. 4). Do obliczeń przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu 27 C przy temperaturze zewnętrznej 32 C oraz pracę ciągłą urządzenia chłodniczego. Zapotrzebowanie na chłodzenie budynku jest sumą obciążenia cieplnego pojedynczych pomieszczeń. W zależności od rodzaju budynku może wystąpić konieczność użycia faktora równoczesnego wykorzystania, ponieważ pomieszczenia na wschodniej i zachodniej stronie nie muszą jednocześnie odprowadzać obciążeń cieplnych. WSKAZÓWKA Z powodu silnego wpływu promieniowania słonecznego iwewnętrznych obciążeń cieplnych nie jest możliwe określenie zapotrzebowania na moc chłodniczą na podstawie powierzchni, która ma być ochłodzona Praca monowalentna W tym rodzaju pracy sama pompa ciepła pokrywa w 100% całoroczne zapotrzebowanie na ciepło w budynku. Zwykle do monowaletnej pracy stosuje się pompy ciepła solanka/woda lub woda/woda. Rzeczywiste moce cieplne, przy zadanej temperaturze zasilania i minimalnej temperaturze źrodła ciepła, można odczytać z odnośnej instrukcji urządzenia. Maksymalna temperatura zasilania Minimalna temperatura źródła ciepła Punkt pracy do określenia mocy cieplnej Pompa ciepła solanka/woda Pompa ciepła woda/woda 35 C 35 C 0 C solanka 10 C woda gruntowa B0 / W35 W10 / W35 Tab. 1.3: Przykład określania mocy cieplnej Praca monoenergetyczna Pompy ciepła powietrze/woda są przeważnie stosowane jako urządzenia monoenergetyczne. Pompa ciepła powinna pokrywać przy tym w zupełności zapotrzebowanie ciepła aż do temperatury powietrza zewnętrznego 5 C (punkt biwalentny). Przy jeszcze niższej temperaturze i dużym zapotrzebowaniu ciepła włącza się automatycznie dodatkowa grzałka elektryczna. Określenie wielkości mocy pompy ciepła wpływa, szczególnie w przypadku monoenergetycznego układu, na wysokość kosztów inwestycji i rocznych kosztów ogrzewania. Im większe jest pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię cieplną przez samą pompę ciepła, tym większe są koszty inwestycyjne i mniejsze roczne koszty wytwarzania ciepła. Doświadczenie pokazało, że należy dążyć do takiej mocy pompy ciepła, która przecina charakterystykę grzania przy teoretycznej temperaturze granicznej (wzgl. punkcie biwalentnym) ok. 5 C. Przy takim projektowaniu uzyska się zgodnie z normą DIN 4701 T10 dla biwalentnego-równoległego urządzenia udział drugiego generatora ciepła (np. grzałki) w wysokości 2%. Przykład z Tab. 1.4 na str. 5 Przy punkcie biwalentnym 5 C udział pompy ciepła w biwalentno-równoległym (monoenergetycznym) trybie pracy wynosi ok. 98%. 4\n9 Wybór i dobór wielkości pomp ciepła do grzania i chłodzenia Punkt biwalentny [ C] Udział [-] przy biw.- równol. pracy Udział [-] przy biw.- altern. pracy 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,90 0,87 0,83 0,77 0,70 0,61 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 0,64 0,55 0,46 0,37 0,28 0,19 Tab. 1.4: Udział pompy ciepła w monoenergetycznym lub biwalentnym urządzeniu w zależności od punktu biwalentnego i trybu pracy (źródło: tabela DIN 4701 T10) Przykład: Monoenergetyczny rodzaj pracy rewersyjnej pompy ciepła powietrze/woda LA 16ASR z elektryczną grzałką w zbiorniku buforowym, czas blokady max. 2 godziny na dobę i centralne przygotowanie ciepłej wody dla 5 osób. zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania domu 13,5 kw dodatkowe zapotrzebowanie ciepła do przygotowania ciepłej wody 1 kw (zapotrzebowanie ciepła + przygotowanie ciepłej wody) x faktor blokady = (13,5 kw+ 1 kw) x 1,1 16 kw Obliczona wartość (16 kw) odpowiada wymaganej mocy cieplnej pompy ciepła. Nanosi się ją na diagram mocy grzewczej pompy ciepła, przy wybranej temperaturze dopływu (35 C), w punkcie P1 odpowiadającym założonej nominalnej temperaturze zewnętrznej (np. 16 C wg DIN T2). Dobór wielkości pompy ciepła następuje według zależnego od temperatury zewnętrznej zapotrzebowania budynku na ciepło. To zapotrzebowanie nanosi się na diagram mocy grzewczej pompy ciepła w sposób uproszczony jako linię prostą. Zastosowana tutaj metoda wychodzi z założenia, że powyżej temperatury zewnętrznej 20 C (= temperatura wejścia powietrza pompy ciepła) nie potrzebna jest już żadna moc grzewcza (prosta 2). Punkt przecięcia kreskowanej linii prostej (punkt końcowym przy 20 C / 0 kw) z krzywą mocy grzewczej wyznacza teoretyczny punkt biwalentny (-5 C) (punkt 3). Praktycznie z powodu przyzwyczajeń użytkowników (np. nieogrzewana sypialnia, obniżona temperatura pokoju majsterkowania) uzyskuje się jeszcze niższy punkt biwalentny Praca biwalentno-równoległa W trybie biwalentno-równoległej pracy (np. w starych budynkach) pompa ciepła jest zespolona z innym generatorem ciepła (np. kocioł olejowy lub gazowy). Przy czym regulator pompy ciepła w razie potrzeby i poniżej nastawionej temperatury zewnętrznej (poniżej punktu biwalentnego < 4 C) włącza drugi generator ciepła. W dużych urządzeniach z wysokim zapotrzebowaniem na ciepło pompy ciepła pokrywają znaczną część rocznego zapotrzebowania na ciepło przy względnie niewielkiej mocy grzewczej. Moc grzewczą pompy ciepła należy tak dobrać, aby była w stanie sama w okresie przejściowym pokryć całkowite zapotrzebowanie na moc grzewczą. Dopiero przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło regulator włącza drugi generator ciepła. Duża liczba roboczogodzin pompy ciepła prowadzi do wyraźnych oszczędności. Dodatkowo poprawia się, przy Połączenie równoległe pomp ciepła Przez połączenie równoległe pomp ciepła może być zaspokojone większe zapotrzebowanie na ciepło grzewcze. Przy czym w zależności od zapotrzebowania mogą być stosowane Wstępne rozplanowanie zanurzeniowego elementu grzejnego całkowite zapotrzebowanie ciepła w najzimniejszym dniu - moc cieplna pompy ciepła w najzimniejszym dniu = moc grzałki elektrycznej Przykład: Dla powyższego przykładu należy wybrać pompę ciepła LA 16ASR z elektrycznymi grzałkami o mocy 7,5 kw. Rys. 1.1: Moc grzewcza pompy ciepła przy temperaturze zasilania wody grzewczej 35 C zlikwidowaniu krótkich czasów pracy, współczynnik sprawności drugiego generatora ciepła (np. kotła olejowego). Warunkiem zastosowania biwalentnego urządzenia jest planowanie ciągłego biwalentnego trybu pracy. WSKAZÓWKA Praktyka wykazała, że po modernizacji biwalentnych systemów ten istniejący kocioł olejowy lub gazowy po kilku latach, z różnych powodów, zostaje wycofany z eksploatacji. Dlatego wstępne rozplanowanie modernizacji powinno przebiegać podobnie jak w przypadku monoenergetycznego urządzenia (punkt biwalentny -5 C) i uwzględnieniem podłączenia zbiornika buforowego do zasilania grzewczego. To ułatwi późniejsze przekształcenie tego urządzenia na monoenergetyczny tryb pracy. także różnego typu pompy ciepła (np. solanka/woda i rewersyjne powietrze/woda). W dużych urządzeniach, z więcej niż trzema równolegle połączonymi pompami ciepła, włączanie i wyłączanie 5\n10 1.3.3 jest często realizowane za pomocą nadrzędnego systemu kierowania obciążeniem. Połączenie równoległe dwóch pomp ciepła, bez nadrzędnej regulacji, jest możliwe przy uwzględnieniu następujących punktów: Charakterystyki mocy grzewczej sterowników pomp należy tak ustawić, żeby temperatura zadana czynnika grzewczego na powrocie pc 1 leżała wyżej o ok. 1 C od pc 2. Przygotowanie ciepłej wody realizuje pc 2 (np. rewersyjna pompa ciepła z dodatkowym wymiennikiem ciepła do przygotowania wody ciepłej). Każda pompa ciepła (pc) potrzebuje dla trybu grzania własny czujnik zamontowany na wspólnym powrocie, przez który w każdym stanie pracy przepłwa czynnik grzewczy. W przypadku pomp ciepła z zamontowanym już czujnikiem na powrocie, musi ten czujnik zostać przeniesiony na wspólny powrót. Te niewielkie czasy pracy pc 2 zostaną wyrównane dodatkowym czasem przygotowywania wody ciepłej i chłodzenia. W monoenergetycznym trybie pracy grzałka jest sterowana poprzez menedżera drugiej pompy ciepła Maksymalna moc chłodzenia pompy ciepła Jeżeli jest już znana maksymalnie potrzebna moc chłodzenia dla budynku (patrz także rozdz. 1.2 na str. 4) należy koniecznie sprawdzić, czy pompa ciepła jest w stanie dostarczyć tą moc chłodzenia i to w wymaganych warunkach krańcowych. Przede wszystkim należy sprawdzić, zależne od typu pompy ciepła, jej granice zastosowania. W przypadku pasywnego systemu chłodzenia (patrz rozdz. 2 na str. 7) moc chłodzenia jest zależna od typu i wielkości źródła chłodu (np. sonda geotermiczna), od strumienia objętości i zastosowanego wymiennika ciepła (dane techniczne patrz rozdz. 5 na str. 24). Moc chłodzenia rewersyjnej pompy ciepła zależy w pierwszej linii od wymaganej temperatury zasilania i temperatury powietrza zewnętrznego. Im wyższa jest temperatura dopływu i niższa temperatura zewnętrzna, tym większa jest moc chłodzenia pompy ciepła. WSKAZÓWKA Wstępnego rozplanowania rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda należy dokonać dla zaspokojenia potrzeb grzania. Jeżeli wymagana moc chłodnicza przekracza możliwości tej pompy ciepła, to należy sprawdzić następujące punkty: Przykład: Jaką moc chłodzenia mamy do dyspozycji według rys. 1.2 na str. 6 przy max. temperaturze zewnętrznej 35 C? Rys. 1.2: Moc chłodzenia rewersyjnej pompy ciepła (patrz także rozdz. 4.6 na str. 19) Z rys. 1.2 na str. 6 wynikają następujące maksymalne moce chłodzenia w zależności od temperatury wody zasilania w trybie chłodzenia: Typ pompy ciepła Temperatura zasilania Moc chłodzenia powietrze/woda 18 C 14,3 kw powietrze/woda 7 C 10,7 kw Środki do redukcji obciążenia cieplnego budynku Zapotrzebowanie na chłodzenie budynku jest sumą obciążeń cieplnych pojedynczych pomieszczeń. Przekracza ona dysponowaną moc chłodzenia należy sprawdzić następujące punkty: Czy można zredukować moc chłodniczą za pomocą prostych zmian budowlanych (np. żaluzja zewnętrzna)? Czy można przez zwiększenie powierzchni wymiany ciepła przesłać tą samą moc cieplną przy wyższej temperaturze zasilania? Czy obliczone maksymalne obciążenie chłodzenia różnych pomieszczeń występuje jednocześnie, czy czasem pomieszczenia ze strony wschodniej nie są ogrzewane promieniami słonecznymi w innych godzinach niż te po stronie zachodniej? Czy można zredukować obciążenie chłodnicze występujące w ciągu dnia ochłodzeniem elementów budowlanych w nocy (termiczne uaktywnienie elementów budowlanych)? Jeżeli mimo tych możliwości moc chłodnicza pompy ciepła nie wystarczy, należy pomieszczenia z dużym obciążeniem cieplnym wyposażyć w dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne. Ze względów energetycznych powinny być włączane jednak tylko w sytuacji, gdy pompa ciepła nie jest w stanie pokryć całego zapotrzebowania na moc chłodniczą. WSKAZÓWKA Pompy ciepła wykorzystują z reguły w trybie chłodzenia specjalną taryfę zakładu energetycznego (patrz rozdz na str. 3). W czasie trwania blokady pracy musi być zachowany tryb chłodzenia za pomocą odpowiedniego zbiornika chłodu (patrz rozdz. 3.7 na str. 12) albo musi być wybrana inna taryfa prądu bez blokady. 6\n11 Wytwarzanie mocy chłodzenia Wytwarzanie mocy chłodzenia 2.1 Pasywne chłodzenie Podczas pasywnego chłodzenia, będący do dyspozycji niski poziom temperaturowy zostaje przeniesiony poprzez wymiennik ciepła do systemu grzania. Kompresor pompy ciepła nie jest używany, pozostaje pasywny i może być wykorzystany do przygotowywania ciepłej wody. 1) Sprężarka (kompresor) podnosi ciśnienie czynnika chłodniczego, krążącego w obiegu zamkniętym, na wyższy poziom. Powoduje to jednoczesne zwiększenie temperatury tego czynnika chłodniczego, który w tym momencie ma postać gazową. 2) W skraplaczu (wymienniku ciepła) ciepło jest przekazywane do wody grzewczej. Czynnik chłodniczy studzi się i skarapla. 3) W zaworze rozprężnym czynnik chłodniczy gwałtownie powiększa swoją objętość (następuje spadek ciśnienia) idalej się ochładza. 4) Sondy geotermiczne wykorzystują stały poziom temperatur głębszych warstw ziemi jako źródło ciepła do przygotowywania ciepłej wody i jako źródło zimna do pasywnego chłodzenia. 5) W parowniku (wymienniku ciepła) przekazywana jest energia środowiska pobrana przez sondę geotermiczną do czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy ogrzewa się i odparowuje. 6) Przy pracy równoległej przygotowania ciepłej wody i pasywnego chłodzenia oba te systemy są rozdzielone hydraulicznie poprzez zawór przełączający. 7) Przez konwektor wentylatorowy przepływa ostudzona woda grzewcza i odbiera ciepło z powietrza pomieszczenia (chłodzenie dynamiczne). 8) Przez system rur ułożonych w podłodze, ścianie i suficie przepływa ostudzona woda i obniża temperaturę powierzchniową tych elementów budynku (chłodzenie ciche). Rys. 2.1: Obieg pasywnego chłodzenia z równoległym przygotowywaniem ciepłej wody Pasywne chłodzenie za pomocą wody gruntowej Zgodnie z normą VDI 4640 w większości regionów jest pożądane ochłodzenie wody gruntowej np. przez używanie grzewczej pompy ciepła. Natomiast podniesienie temperatury przez używanie urządzenia chłodniczego jest tolerowane tylko w ściśle określonych granicach. Temperatura 20 C nie powinna być w żadnym wypadku przekroczona podczas przekazywania ciepła do wody gruntowej. Dodatkowo zmiana temperatur wody gruntowej kierowanej z powrotem do studni chłonnej nie powinna przekroczyć 6 K. Wniosek: Pasywne chłodzenie za pomocą pompy ciepła jest możliwe. Wymiennik ciepła i wielkość przepływu należy tak wstępnie rozplanować, żeby kierowana z powrotem do studni chłonnej woda była ogrzana nie więcej niż 6 K. Dodatkowo trzeba uwzględnić, różniące się mocno, wymagania regionalnych urzędów. Wzajemną tolerację z zastosowanym wymiennikiem ciepła należy sprawdzić przy pomocy chemicznej analizy wody. 7\n12 Pasywne chłodzenie za pomocą kolektorów gruntowych Kolektory gruntowe nie nadają się z reguły jako pewne źródła chłodu do pasywnego chłodzenia. Na rys. 2.2 na str. 8 przedstawiona jest roczna charakterystyka temperatury. Wynika z niej, że temperatury w płytkich warstwach pod powierzchnią ziemi są latem za wysokie dla sprawnego chłodzenia. Temperatura kolektora 1 sierpnia wynosi już ok. 15 C, bez doprowadzonego ciepła. Przez doprowadzenie ciepła odpadowego podniesie się jeszcze bardziej temperatura kolektora, który zacznie spełniać funkcję zasobnika energii. Zgodnie z VDI 4640 str. 3, 3.2 należy się obawiać naruszenia warunków życia flory i fauny na powierzchni. WSKAZÓWKA Używanie kolektora gruntowego do wymaganego chłodzenia może doprowadzić do wyschnięcia gruntu wokół niego. Związane z tym kurczenie się ziemii prowadzi do utraty kontaktu pomiędzy gruntem i kolektorem oraz do pogorszenia się sprawności trybu grzania. Rys. 2.2: Temperatura płytkich nienaruszonych warstw gruntu w C Pasywne chłodzenie za pomocą sond geotermicznych Przy zastosowaniu sond geotermicznych jest wykorzystywany stały poziom temperaturowy (ok. 10 C) głębszych warstw gruntu jako źródło zimna do procesów chłodzenia. Dzięki zamkniętemu obiegowi nie ma żadnych prawnych obowiązków związanych z gospodarką wodną (patrz rys. 2.1 na str. 7). Możliwe do przeniesienia moce chłodnicze są wystarczające dla gospodarstwa domowego, ponieważ chłodzenie musi być włączane tylko kilka dni w roku. W przypadku ciągłego chłodzenia np. przy działalności gospodarczej lub wysokich obciążeniach cieplnych (np. światło, osoby, elektryczne urządzenia) dochodzi do stopniowego ogrzania sondy geotermicznej i zmniejszenia maksymalnej mocy chłodzenia. WSKAZÓWKA Gdy muszą być zapewnione określone moce chłodzące lub gdy roczne zapotrzebowanie na chłodzenie przekracza roczne zapotrzebowanie na grzanie, należy sondę geotermiczną wstępnie rozplanować oddzielnie dla trybu grzania i trybu chłodzenia. Uwzględnienie grzania się sondy dla dokładnego obliczenia mocy jest możliwe tylko za pomocą symulacji komputerowej i wykorzystaniem wiedzy geologicznej i hydrogeologicznej. Rys. 2.3: Pasywna stacja chłodzenia z pompami ciepła solanka/woda 2.2 Aktywne chłodzenie Grzewcze pompy ciepła pracują z obiegiem chłodniczym, który można odwrócić za pomocą czterodrogowego zaworu przełączającego. Wówczas, będący do dyspozycji w rewersyjnych pompach ciepła, poziom temperaturowy staje się aktywny tzn. za pomocą mocy kompresora pompy ciepła zostaje ochłodzony (patrz Obieg chłodniczy na str. 1) Aktywne chłodzenie za pomocą rewersyjnych pomp ciepła solanka/woda Chłodzenie aktywne za pomocą pomp ciepła solanka/woda i sond geotermicznych jest dopuszczalne do temperatury solanki 21 C (średnia w ciągu tygodnia) lub wartości szczytowej 27 C. Aktywne chłodzenie umożliwia podwyższenie mocy chłodniczej i zapewnia stałą temperaturę zasilania. Dysponowaną maksymalną moc chłodzenia sezonu chłodniczego należy wstępnie rozplanować dla pasywnego chłodzenia. 8\n13 Wytwarzanie mocy chłodzenia Aktywne chłodzenie za pomocą rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują do grzania i chłodzenia niewyczerpane zasoby powietrza zewnętrznego. Dlatego dla ustalenia granic stosowania wymagane jest tylko jedno obliczenie, mianowicie maksymalnego obciążenia cieplnego układu chłodniczego. Natomiast zbędne jest obliczanie całkowitego zapotrzebowania na chłodzenie w sezonie chłodniczym. W obiegu chłodniczym pompy ciepła można uzyskać temperaturę dopływu między 7 i 20 C przy temperaturze zewnętrznej ponad 15 C i rozprowadzić ją w budynku za pomocą systemu wodnego. Temperatura powietrza zewnętrznego Minimum Maksymum ogrzewanie -20 C +35 C chłodzenie +15 C +40 C Temperatura dopływu Minimum Maksymum ogrzewanie +18 C +55 C chłodzenie +7 C +20 C Rys. 2.4: Granice stosowania rewersyjnej pompy ciepła powietrze/woda 9\n14 3 3 Grzanie i chłodzenie jednym systemem 3.1 Efektywny energetycznie tryb pracy Zarządzenie o oszczczędności energii zgodnie zobowiązującymi normami budowlanymi i technicznymi zobowiązuje jednocześnie do podejmowania starań redukujących zapotrzebowanie na moc grzewczą, jak również do szukania oszędnościowych energetycznie metod ochrony przed obciążeniami cieplnymi w lecie. Nieuchronne obciążenia cieplne w pomieszczeniach musi się zredukować wprowadzając zimne powietrze z zewnątrz, ochładzając powietrze za pomocą wymienników ciepła lub chłodząc bezpośrednio ściany, podłogi i sufity. WSKAZÓWKA Wybór agragatu chłodniczego oraz systemu rozdziału musi być również dokonany pod kątem oszczędności energetycznych, tzn. w trybie grzania z możliwie niską, awtrybie chłodzenia z możliwie wysoką temperaturą zasilania. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła z dodatkowym wymiennikiem ciepła, gromadzące się w trybie chłodzenia ciepło odpadowe może być wykorzystane do przygotowania ciepłej wody i zaopatrzenia innych użytkowników ciepła, aby obniżyć ogólne zużycie energii. 3.2 Regulacja zespolonego systemu grzania i chłodzenia Regulator pompy ciepła - tak zwany menedżer pompy ciepła - może sterować zespolonym systemem grzewczym ichłodzącym, rozdzielając między inne istniejące odbiorniki ciepła (np. przygotowanie ciepłej wody) ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia (patrz rozdz. 6 na str. 28). W procesie chłodzenia można dysponować dwoma różnymi poziomami temperatur. Stałe temperatury powrotu do chłodzenia dynamicznego (patrz rozdz. 3.5 na str. 10) i określane w pomieszczeniach wzorcowych temperatury dopływu do cichego chłodzenia (patrz rozdz. 3.6 na str. 11) 3.3 Hydrauliczne połączenie zespolonego systemu grzania i chłodzenia W trybie grzania przekazana jest wytworzna przez pompę ciepła moc grzewcza do wodnego systemu grzewczego za pomocą pompy cyrkulacyjnej. Przy przestawieniu na tryb chłodzenia wytworzona moc chłodzenia przekazywana jest przez wyłożony także dla zimnej wody system grzewczy (patrz rozdz. 8 na str. 34). To podwójne użycie tego systemu rozdzielczego redukuje do minimum dodatkowe koszty inwestycyjne chłodzenia. W zależności od zastosowanego systemu chłodniczego, temperatury zasilania wody chłodniczej mogą zostać zredukowane do ok C dla powierzchniowych systemów chłodzenia i do ok. 8 C dla konwektorów wentylatorowych. UWAGA! Izolacja zespolonego systemu grzania i chłodzenia musi być tak dobrana, żeby w trybie chłodzenia nie dochodziło do zawilgacania. 3.4 Obciążenie cieplne układu chłodniczego Moc całkowita generatora zimna jest sumą odczuwalnej i utajonej mocy chłodzenia przekazywanej z systemu chłodzenia. Obciążenie cieplne układu chłodniczego jest sumą wszystkich konwekcyjnych strumieni ciepła, które należy odprowadzić, żeby utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Odczuwalne obciążenie cieplne jest tym strumieniem ciepła, który przy stałej zawartości wilgoci, musi zostać odprowadzony z pomieszczenia, aby utrzymać żądaną temperaturę i odpowiada tym samym obliczonym konwekcyjnym strumieniom ciepła. Utajone obciążenie cieplne jest tym strumieniem ciepła, który jest wymagany do skondensowania przepływu masowego pary w danej temperaturze powietrza, tak aby przy stałej temperaturze powietrza została zachowana żądana wilgotność pomieszczenia. WSKAZÓWKA Jeżeli temperatury wody chłodzącej leżą powyżej punktu rosy, to nie zachodzi skraplanie pary i całkowite obciążenie cieplne odpowiada odczuwalnemu obciążeniu ciepła. 3.5 Dynamiczne chłodzenie Moc chłodzenia systemu wodnego jest przeniesiona aktywnie za pomocą konwektorów wentylatorowych do powietrza w pomieszczeniu. Temperatury zasilania poniżej punktu rosy umożliwiają przeniesienie wiekszych mocy chłodniczych przez redukcję zawartego w powietrzu ciepła odczuwalnego przy równoczesnym osuszeniu powietrza przez skroplenie wilgoci (ciepło utajone). WSKAZÓWKA Klimatyzacja ze szczególnymi wymaganiami wilgotności powietrza pomieszczenia jest możliwa do realizacji wyłącznie za pomocą urządzeń wentylacyjnych z aktywnym na- i odwilżaniem. 10\n15 Grzanie i chłodzenie jednym systemem Konwektor wentylatorowy Konwektory wentylatorowe jako urządzenia skrzyniowe, ścienne lub kasetowe stwarzają możliwość dynamicznego chłodzenia za pomocą lokalnego systemu modularnego. Wbudowane wentylatory służą do wielostopniowej regulacji ilości przetłaczanego powietrza, zmiany mocy chłodzenia i zapewnienia krótkich czasów reakcji. Oprócz zastosowania do wyłącznego chłodzenia, konwektory wentylatorowe mogą zostać również zastosowane do zespolonego trybu grzania i chłodzenia. WSKAZÓWKA W celu zabezpieczenia minimalnego przepływu wody generatora zimna we wszystkich pozycjach pracy zaleca się użycie konwektorów wentylatorowych, które mają różne poziomy regulacji wietrzenia, a nie redukcję względnie odcięcie przepływu wody. Moc chłodzenia konwektora wentylatorowego zależy zasadniczo od wielkości urządzenia, strumienia objętości powietrza, względnej wilgotności powietrza w punkcie obliczeniowym i temperatur oraz zmian temperatury zasilania wody chłodzącej. Jeżeli podczas określania wielkości urządzenia zostaną uwzględnione wymagania DIN 1946 T2, to można osiągnąć moc właściwą chłodzenia od 30 do 60 W/m2. Przyjęte powszechnie w praktyce wstępne rozplanowanie urządzenia na średni stopień wydajności wentylatora daje użytkownikowi możliwość szybkiego reagowania na mocno zmieniające się obciążenia cieplne (poziom szybkiego wietrzenia). Rys. 3.1: Konwektor wentylatorowy do grzania i chłodzenia Chłodzenie urządzeniami przewietrzającymi Podczas chłodzenia oprócz odprowadzania obciążeń cieplnych musi być także zagwarantowana wymagana minimalna wymiana powietrza. Dlatego kontrolowana wentylacja pokoi mieszkalnych jest trafnym uzupełnieniem procesu chłodzenia w celu zapewnienia zdefiniowanej wymiany powietrza. Za pomocą tzw. grzejnika drabinkowego można, w zależności od potrzeb, ogrzewać lub chłodzić strumień doprowadzanego powietrza. 3.6 Ciche chłodzenie Chłodzenie ciche polega na wchłanianiu ciepła przez schłodzone powierzchnie podłód, ścian i sufitów. Temperatury środka chłodzącego leżą powyżej punktu rosy, aby uniknąć wykroplenia się wilgoci na powierzchniach. Przenoszone moce chłodzenia są w dużym stopniu zależne od zewnętrznych czynników (np. od wilgotności powietrza). W przypadku chłodzenia cichego w zależności od miejsca zastosowania, rodzaju budowy i wymaganej mocy chłodzenia powierzchni otaczających pomieszczenie (np. ściany) stosuje się zintegrowane rury z bieżącą wodą WSKAZÓWKA Stałego wietrzenia za pomocą uchylonego okna należy unikać z następujących powodów: podwyższenie obciążenia cieplnego tego pomieszczenia bardzo często nie wystarczające chłodzenie, szczególnie w przypadku cichego chłodzenia niebezpieczeństwo wykroplenia wilgoci w zasięgu otwartego okna. WSKAZÓWKA Przy wykorzystaniu już istniejących powierzchni grzewczych (np. ogrzewanie podłogowe) do chłodzenia, dodatkowe inwestycje są bardzo niskie. Temperatury zasilania powyżej punktu rosy zapobiegają przeciągom i zbyt wysokiej różnicy z temperaturami zewnętrznymi (sick building syndrome) Chłodzenie podłogowe Względnie niewielkim nakładem kosztów na urządzenia regulacyjne i techniczne można zapewnić nowo powstałym budynkom z powierzchniowym ogrzewaniem również chłodzenie w ciepłej porze roku. Zgodnie z Podręcznikiem grzania i techniki klimatyzacyjnej moc chłodzenia podłogi jest ograniczona dopuszczalną według DIN 1946 T2 minimalną temperaturą powietrza 21 C na wysokości 0,1 m oraz dopuszczalnym wertykalnym gradientem temperatury powietrza 2 K/m. Z tego wynika średnia moc chłodzenia od ok. 25 do 35 W/m2. Przy bezpośrednim oświetleniu podłogi promieniami słonecznymi, np. przy oknach balkonowych, wartość ta wzrasta do maksymalnie 100 W/m2. UWAGA! Producent musi dopuścić zdolność powierzchni podłogowych, w szczególności jastrychu, do chłodzenia. 11\n16 Sufity chłodzące Sufit chłodzący jest rozwiązaniem dla efektywnego i komfortowego odprowadzania ciepła. W celu ograniczenia wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest zalecana z zasady kombinacja z instalacją wentylacyjną. Wydajność sufitu chłodzącego zależy od formy jego budowy (zamknięty, otwarty lub panele chłodzące). Powierzchnia chłodząca zabiera z pomieszczenia odczuwalne ciepło bezpośrednio przy pomocy promieniowania i konwekcji. Właściwa moc chłodnicza może wynosić w zależności od systemu przy zamkniętych sufitach 40 do 80 (max. 100 W/m 2 ), a przy otwartych sufitach, ze względu na duży udział konwekcji, nawet do 150 W/m 2. Szczególną uwagę przy planowaniu i wykonaniu urządzenia neleży zwrócić na niedopuszczenie do powstania przykrych ciągów powietrza. 3.7 Termiczne uaktywnienie elementów budowlanych Pod pojęciem termicznego uaktywnienia elementów budowlanych chodzi o starania planistów i techników usiłujących wykorzystać własności nie pokrytych okładziną elementów budowlanych do akumulowania energii cieplnej i jej oddawania w razie potrzeby. Woda cyrkulując w rurach przygotowuje ten betonowy zasobnik na dzień następny, aby w zależności od temperatury pomieszczenia mogło wystąpić samoistne wyrównanie energii. Indywidualna, spontaniczna regulacja temperatury w jednym pomieszczeniu nie jest możliwa ze względu na dużą bezwładność. Osiągalna moc chłodzenia wciągu ograniczonego czasu użytkowania ok. 10 h wynosi ok. 25 do 40 W/m 2. Zachodzi przy tym złagodzenie wahań temperatury pomieszczenia. Do odprowadzenia większych termicznych obciążeń lub niespodziewanych wartości szczytowych zaleca się dodatkowo zainstalować panele lub konwektory chłodzące jak również urządzenia wentylacyjne. 3.8 Komfort Wytwarzanie ciepła przez człowieka Człowiek w celu utrzymania funkcji swego ciała wytwarza ciepło. To ciepło powstaje w procesie spalania przyjętego pokarmu z wdychanym tlenem. Im większy wysiłek fizyczny tym większe jest odprowadzane ciepło. Tab. 3.1 na str. 12 pokazuje zależność oddawanego ciepła od wykonywanej czynności. Człowiek o średnim wzroście i tuszy oraz średniej obciążalności, przy załatwianiu lekkich prac biurowych, wytwarza ok. 120 W ciepła, przy lekkich pracach w domu, biurze lub warsztacie ok. 150 W, ale przy średnio ciężkiej lub ciężkiej pracy może wytwarzać nawet ponad 200 W. Stopień aktywności I II Przykłady czynności Statyczna czynność w pozycji siedzącej jak czytanie i pisanie Lekka praca w pozycji siedzącej lub stojącej, praca w laboratorium, pisanie na maszynie Oddawanie ciepła przez jedną osobę (odczuwalne iutajone) 120 W 150 W III Lekka czynność fizyczna 190 W IV Średnia i ciężka praca fizyczna ponad 200 W Tab. 3.1: Ciepło oddawane przez jedną osobę 12\n17 Grzanie i chłodzenie jednym systemem Temperatura w pomieszczeniu Nie istnieje jakaś konkretna temperatura np. 20 C, przy której człowiek czuje się najbardziej komfortowo. Komfort zależy jeszcze od wielu innych czynników, w szczególności od średniej temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie włącznie z powierzchniami grzewczymi, jak również ubioru i wykonywanej czynności. Tego rodzaju temperatury trzeba zawsze odnosić do określonych średnich warunków. Temperatura komfortowa w pomieszczeniu jest również mocno zależna od temperatury zewnętrznej. Na rys. 3.2 na str. 13 jest przedstawiony zakres komfortowej temperatury. Z reguły temperatury wewnętrzne powinny być podczas chłodzenia niższe od zewnętrznej tylko o ok. 3 do 6 C, ponieważ w przeciwnym przypadku może dojść do "szoku zimna" podczas przejścia z zewnątrz do dużo chłodniejszego budynku (sick building). To podwyższenie maksymalnie dopuszczalnych temperatur w pomieszczeniu, uzależnione od temperatur zewnętrznych, prowadzi do wyraźnie mniejszych mocy szczytowych. Rys. 3.2: Zakres komfortowych temperatur Wilgotność powietrza w pomieszczeniu Wigotność powietrza nie jest odczuwalna bezpośrednio przez człowieka. Dlatego czuje się komfortowo w szerokim zakresie od 35 do 70% względnej wilgotności powietrza. Górna granica wilgotności powietrza jest w DIN 1946 T2 ustalona na 11,5 g wody w kilogramie suchego powietrza, przy czym wilgotność względna nie powinna przekroczyć 65%. Na rys. 3.3 na str. 13 pokazane są wartości wilgotności względnej, w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu, które są odczuwalne jako komfortowe. Przy niskich temperaturach powietrza w pomieszczeniu są dopuszczalne większe wartości wilgotności, ponieważ wtedy mniej wilgoci wyparowuje z powierzchni ciała i zatem nie zachodzi żadne dodatkowe oddawnie ciepła. Natomiast przy wysokich temperaturach powietrza w pomieszczeniu to dodatkowe oddawanie ciepła jest pożądane i dlatego w tym przypadku mogą być dopuszczalne niższe wartości wilgotności. Rys. 3.3: Komfort w zależności od względnej wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniu Ruch powietrza w pomieszczeniu Ruch powietrza ma także wpływ na poczucie komfortu uczłowieka. Za duże prędkości odczuwa się jako ciąg powietrza, który w przypadku zbyt wysokiej różnicy temperatur pomiędzy nadmuchiwanym powietrzem wlotowym i ciałem, jest szczególnie nieprzyjemny, bo wywołuje na powierzchni ciała większą wymianę ciepła. Ważne jest również na które części ciała trafia to nadmuchiwane powietrze. Szczególnie wrażliwe są kark i stopy. Dlatego zaleca się, żeby w pomieszczeniach w których przebywają ludzie, a szczególnie w salach wykładowych doprowadzać powietrze zawsze od przodu. Ogólnie rzecz biorąc należy unikać prędkości powietrza powyżej 0,2 m/s w miejscach przebywania osób. W przypadku dynamicznego chłodzenia (np. konwektor wentylatorowy) należy zwrócić uwagę, aby wskaźnik wymiany powietrza (strumień objętościowy / objętość pomieszczenia) wynosił 3 5, generalnie jednak nie przekraczał 10. Rys. 3.4: Komfort w zależności od prędkości i temperatury powietrza w pomieszczeniu (względna wilgotność powietrza %, temperatura powierzchni otaczającej pomieszczenie C) 13\n18 4 4 Dane techniczne rewersyjnych pomp ciepła 4.1 Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda do użytku wewnętrznego Dane techniczne grzewczych pomp ciepła powietrze/woda 1 Typ i oznaczenie produktu LI 11ASR LI 16ASR 2 Budowa 2.1 Wykonanie rewersyjna rewersyjna 2.2 Rodzaj ochrony według niemieckiej normy EN dla urządzenia kompaktowego wzgl. elementu grzewczego IP 21 IP Miejsce ustawienia wewnętrzne wewnętrzne 3 Dane techniczne 3.1 Granice temperatury eksploatacyjnej: Doprowadzenie wody grzewczej / powrót 1 C / C do 55 / od 18 do 55 / od 18 Chłodzenie, doprowadzenie C +7 do do +20 Powietrze (grzanie) C -20 do do +35 Powietrze (chłodzenie) C +15 do do +40 Różnica temperatur wody grzewczej przy A2 / W Wydajność cieplna / współczynnik efektywności przy A-7 / W35 2 kw / --- 7,1 / 2,9 10,6 / 3,0 przy A2 / W35 2 kw / --- 8,8 / 3,2 12,8 / 3,4 przy A2 / W50 2 kw / --- 8,5 / 2,5 12,0 / 2,5 przy A7 / W35 2 kw / ,3 / 3,8 15,1 / 3,8 przy A10 / W35 2 kw / ,2 / 4,1 16,7 / 4,1 3.3 Moc chłodzenia / współczynnik efektywności 9,0 / 2,9 13,0 / 2,6 przy A27 / W8 kw / --- przy A27 / W18 kw / ,9 / 3,3 16,4 / 2,8 przy A35 / W8 kw / --- 7,8 / 2,2 11,1 / 2,1 przy A35 / W18 kw / --- 9,5 / 2,5 14,3 / 2,3 3.4 Głośność urządzenia / na zewnątrz db(a) 55 / / Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m (wewnętrzne) db(a) 3.6 Przepływ wody grzewczej przy wewnętrznej różnicy ciśnienia 3.7 Przepustowość powietrza przy zewnętrznej stat. różnicy ciśnień m/h / Pa m/h / Pa 1,0 / ,4 / / / Czynnik chłodniczy; całkowita masa wypełnienia Typ / kg R404A / 5,9 R404A / 5,7 4 Wymiary, przyłącza i waga 4.1 Wymiary urządzenia wys. x szer. x dł. cm 136 x 75 x x 75 x Gniazda podłączenia ogrzewania cal G 1'' zewnętrzny G 1'' zewnętrzny 4.3 Gniazda podłączenia dodatkowego wymiennika ciepła (wykorzystanie ciepła odpadowego) cal Wejście i wyjście kanału pow. (wymiary wewnętrzne min.) szer. x dł. cm 4.4 Waga części przygotowanych do transportu łącznie z opakowaniem 5 Przyłącza elektryczne kg G 1'' zewnętrzny G 1'' zewnętrzny 50 x x Napięcie znamionowe; zabezpieczenia V / A 400 / / Pobór znamionowy 2 A2 W35 kw Prąd rozruchowy z rozrusznikiem do łagodnego rozruchu A Napięcie znamionowe A2 W35 / cos j A / --- 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8 6 Odpowiada europejskim normom bezpieczeństwa 3 7 Pozostałe cechy urządzenia 7.1 Odszranianie automatycznie automatycznie Sposób odszraniania odwrócenie obiegu odwrócenie obiegu Posiada wannę odszraniania tak (podgrzewana) tak (podgrzewana) 7.2 Woda grzewcza w urządzeniu zabezpieczona przed zamarznięciem tak 4 tak Stopnie mocy Regulator wewnętrzny / zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny 1. zobacz diagram granic zastosowania 2. Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia. Ze strony ekonomicznej i energetycznej powinny być uwzględnione także inne czynniki przede wszystkim zachowanie przy odszranianiu, punkt biwalentny i regulacja. Przy tym np. A2 / W55 oznacza: temperatura zewnętrzna 2 C i temperatura doprowadzenia wody grzewczej 55 C. 3. patrz CE-Znak Zgodności Europejskiej 4. Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego i regulator pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do użycia. 3 14\n19 Dane techniczne rewersyjnych pomp ciepła Rewersyjne pompy ciepła powietrze/woda do użytku zewnętrznego Dane techniczne grzewczych pomp ciepła powietrze/woda 1 Typ i oznaczenie produktu LA 11ASR LA 16ASR 2 Budowa 2.1 Wykonanie rewersyjna rewersyjna 2.2 Rodzaj ochrony według niemieckiej normy EN dla urządzenia IP 24 IP 24 kompaktowego wzgl. elementu grzewczego 2.3 Miejsce ustawienia zewnętrzne zewnętrzne 3 Dane techniczne 3.1 Granice temperatury eksploatacyjnej: Doprowadzenie wody grzewczej / powrót 1 C / C do 55 / od 18 do 55 / od 18 Chłodzenie, doprowadzenie C +7 do do +20 Powietrze (grzanie) C -20 do do +35 Powietrze (chłodzenie) C +15 do do Różnica temperatur wody grzewczej przy A2 / W Wydajność cieplna / współczynnik efektywności przy A-7 / W35 2 7,1 / 2,9 10,6 / 3,0 kw / --- przy A2 / W35 2 kw / --- 8,8 / 3,2 12,8 / 3,4 przy A2 / W50 2 kw / --- 8,5 / 2,5 12,0 / 2,5 przy A7 / W35 2 kw / ,3 / 3,8 15,1 / 3,8 przy A10 / W35 2 kw / ,2 / 4,1 16,7 / 4,1 3.4 Moc chłodzenia / współczynnik efektywności 9,0 / 2,9 13,0 / 2,6 przy A27 / W8 kw / --- przy A27 / W18 kw / ,9 / 3,3 16,4 / 2,8 przy A35 / W8 kw / --- 7,8 / 2,2 11,1 / 2,1 przy A35 / W18 kw / --- 9,5 / 2,5 14,3 / 2,3 3.5 Głośność urządzenia db(a) Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 10 m (strona wylotowa) 3.7 Przepływ wody grzewczej przy wewnętrznej różnicy ciśnienia db(a) m/h / Pa ,0 / ,4 / Przepustowość powietrza m/h / Pa Czynnik chłodniczy; całkowita masa wypełnienia typ / kg R404A / 4,7 R404A / 5,7 4 Wymiary, przyłącza i waga 4.1 Wymiary urządzenia wys. x szer. x dł. cm 136 x 136 x x 155 x Gniazda podłączenia ogrzewania cal G 1'' zewnętrzny G 1'' zewnętrzny 4.3 Gniazda podłączenia dodatkowego wymiennika ciepła G 1'' zewnętrzny G 1'' zewnętrzny (wykorzystanie ciepła odpadowego) cal 4.4 Waga części przygotowanych do transportu łącznie z opakowaniem 5 Przyłącza elektryczne kg Napięcie znamionowe; zabezpieczenia V / A 400 / / Pobór znamionowy 2 A2 W35 kw Prąd rozruchowy z rozrusznikiem do łagodnego rozruchu A Napięcie znamionowe A2 W35 / cos j A / --- 4,9 / 0,8 6,9 / 0,8 6 Odpowiada europejskim normom bezpieczeństwa 3 7 Pozostałe cechy urządzenia 7.1 Odszranianie automatycznie automatycznie Sposób odszraniania odwrócenie obiegu odwrócenie obiegu Posiada wannę odszraniania tak (podgrzewana) tak (podgrzewana) 7.2 Woda grzewcza w urządzeniu zabezpieczona przed zamarznięciem tak 4 tak Stopnie mocy Regulator wewnętrzny / zewnętrzny zewnętrzny zewnętrzny 1. zobacz diagram granic zastosowania 2. Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia. Ze strony ekonomicznej i energetycznej powinny być uwzględnione także inne czynniki przede wszystkim zachowanie przy odszranianiu, punkt biwalentny i regulacja. Przy tym np. A2 / W55 oznacza: temperatura zewnętrzna 2 C i temperatura doprowadzenia wody grzewczej 55 C. 3. patrz CE-Znak Zgodności Europejskiej 4. Pompa cyrkulacyjna obiegu grzewczego i regulator pompy ciepła muszą być zawsze gotowe do użycia\n20 Charakterystyki LI 11ASR / LA 11ASR (tryb grzania) 16\nPodręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Wydanie 11/2006 Dane techniczne urządzenia, koncept regulacji i połączenia hydrauliczne Adresy kontaktowe Enea komfort Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie\n1 Dobór i ustalenie parametrów pomp ciepła w układach grzania i chłodzenia...4\nSpis treści Spis treści 1 Dobór i ustalenie parametrów pomp ciepła w układach grzania i chłodzenia...4 1.1 Określenie zapotrzebowania budynku na ciepło...4 1.1.1 Czasy blokady przedsiębiorstwa energetycznego...\nTop Technika. Chłodzenie pompami ciepła firmy Viessmann. Natural cooling naturalne chłodzenie obniżenie emisji CO 2\nTop Technika Chłodzenie pompami ciepła firmy Viessmann Natural cooling naturalne chłodzenie obniżenie emisji CO 2 w porównaniu z konwencjonalnymi systemami chłodzenia pomieszczeń Wykorzystanie niskich


zwłoki w domu - Strona 2 z 5 - Spotted Lublin - Wiadomości Lublin, Wiadomości Lubelskie\n4.2k 0 2 6 września 2019\nPożar domu w Rokitnie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny\n1k 0 0 26 marca 2019\nPożar drewnianego domu jednorodzinnego w Rokitnie wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek. W środku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek o …\n1.4k 0 0 22 marca 2019\nZrobił siłownię w niezamieszkałym domu. Wybuchł pożar, znaleźli jego zwłoki\n13.6k 555 0 28 stycznia 2019\nPolicjanci ustalają okoliczności tragicznego w skutkach pożaru domu w miejscowości Przewłoka. Podczas trwającej akcji gaśniczej ujawnione zostało ciało 17-latka. Do tragicznego pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę w …\n3.2k 30 0 23 stycznia 2019


Michał Laskowski został prezesem Izby Karnej SN. Przyjął nominację Andrzeja Dudy - WP Wiadomości\nsąd najwyższyAndrzej DudaRomand Giertychgrzegorz schetyna\nByły rzecznik Sądu Najwyższego zapowiedział, że odbierze z rąk prezydenta nominację na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Tuż po ogłoszeniu miał wątpliwości, ale przyznał, że "będzie mógł bronić dzięki tej pozycji pewnych wartości".\nMichał Laskowski został w poniedziałek powołany przez Andrzeja Dudę na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Był jednym z trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów Izby Karnej.\nByły rzecznik SN przyznał, że był "zaskoczony i oszołomiony" nominacją od prezydenta. Jednocześnie nie przesądzał, czy przyjmie tę funkcję. Zapewniał, że decyzję podejmie po "spotkaniu z kolegami z sądu".\nPrzeczytaj: Sąd Najwyższy. Sędzia Michał Laskowski: brak jest możliwości powołania I prezesa\nOstatecznie Laskowski zdecydował się przyjąć nominację - podaje portal prawo.pl. Sędzia tłumaczy, że stało się to po "długim namyśle". Zaznacza, że dzięki stanowisku, na które został powołany, będzie mógł "bronić pewnych wartości".\nApel do Laskowskiego ws. przyjęcia nominacji wystosował m.in. Roman Giertych. "Skoro procedura wskazania kandydata na prezesa Izby Karnej była zgodna z konstytucją nie ma powodu, aby tego stanowiska nie przyjmować. Do 6 sierpnia Duda jest legalnym Prezydentem RP" - napisał w mediach społecznościowych.\nPodobne zdanie wyraził na antenie TOK FM były lider PO. - To jego decyzja, ale uważam, że trzeba walczyć o wszystkie przestrzenie normalności i bronić ich, jeśli jest taka możliwość. Wszędzie w każdej instytucji publicznej, szczególnie tak ważnej jak Sąd Najwyższy, ale nie widzę tutaj dobrych intencji ze strony prezydenta Dudy - powiedział Grzegorz Schetyna.\nPrzeczytaj również: Wybory 2020. Były rzecznik SN Michał Laskowski o uchwale PKW. "Każde rozwiązanie jest złe"\nŹródło: prawo.pl/TOK FM


Autokary - przewozy osób poznań przewozy osób poznań\nAutokary nazywane są również autobusami dalekobieżnymi lub autobusami turystycznymi. Są to pojazdy przeznaczone do przewozu ponad 24 osób, które użytkowane na dużych odległościach (przewozy międzymiastowe i międzynarodowe na trasie powyżej 50 kilometrów). Pojazdy te różnią się konstrukcją od autobusów miejskich. Posiadają dwa rzędy siedzeń i brak miejsc stojących. Fotele mogą być regulowane i dostosowane do podróżujących. Miejsce na bagaże ulokowane jest pod podłogą (rzadziej na dachu), a klapy bagażnika otwierane na zewnątrz. Autokary mogą posiadać piętra. Autobusy dalekobieżne mogą pomieścić zwykle od 40 do 50 osób, a autokary piętrowe ponad 60 osób. Pojazdy te posiadają na swym wyposażeniu m. in. toaletę, klimatyzację, minibar, telewizję. Do najbardziej znanych producentów zaliczyć można firmy takie jak: Neoplan, Setra, Mercedes-Benz. Autokary są bardzo popularnym środkiem transportu na całym świecie.


Szkolenia z instalacji i serwisu pomp ciepła w Centrum Szkoleniowym w Warszawie - E-instalacje\nW nowej sali od początku marca 2019 r. trenerzy Junkers-Bosch prowadzić będą szkolenia z instalacji i serwisu pomp ciepła dla instalatorów, serwisantów oraz partnerów handlowych, którzy chcą bliżej poznać produkty firmy.\n– Chcemy, aby nasza nowa sala szkoleniowa była miejscem, w którym profesjonaliści z branży grzewczej będą mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie instalacji i serwisowania pomp ciepła. Te przyjazne środowisku urządzenia grzewcze są coraz bardziej popularne na polskim rynku. Naszym celem jest, aby pracownicy firm instalacyjnych i serwisowych, z którymi współpracujemy, byli najlepszymi ekspertami od tych rozwiązań na polskim rynku. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze szkolenia – mówi Jacek Parys, Kierownik Działu Technicznego Bosch Termotechnika.


Nowy dash 2.0.12625.0 i problemy | XboxForum.pl - Największe Polskie forum o konsolach Xbox One, Xbox 360 i Xbox.\nNowy dash 2.0.12625.0 i problemy\nTemat na forum 'Oprogramowanie' rozpoczęty przez gruby33, Styczeń 19, 2011.\nStrona 1 z 18 1 ← 2 3 4 5 6 → 18 Następna >\nDziś zaktualizowałem konsolę do nowego 2.0.12625.0 i zaczęły się problemy. Otóż wszystko chodzi prócz CoD Black Ops. Jest na to jakiś sposób bo 2 tyg temu dopiero co przerobiłem konsolę na LT+......\ngruby33, Styczeń 19, 2011\nprzeczytalbys temat w aktualnosciach to bys wiedzial - BO nie dziala po aktualizacji. Niebawem beda poprawione obrazy wiec sciagniesz i nagrasz ponwonie.\n-=DEXTER=-, Styczeń 19, 2011\nJa mam natomiast inne pytanie, ludzie piszą że również im oryginały nie działają. Czy taka sytuacja jest tylko na przerobionej konsoli?\nFloyd, Styczeń 19, 2011\nCzekaj na rozwój sytuacji i przeglądaj zagraniczne fora związane z C4Eva, Xecuter i moddingiem Xbox'a 360\nHextor, Styczeń 19, 2011\nDzisiaj czytałem, że jeśli ktoś miał zainstalowany orginalny BO przed przeróbką a później przerobił na najnowszy LT to po tej aktualizacji można grac normalnie. Problemy są wtedy gdy ktoś zainstalował te gre dopiero po przeróbce.\nSimo, Styczeń 19, 2011\nhaker10103 Użytkownik Użytkownik\nczyli po tej aktualizacji nie ma co przerabiac LT+? bo wlasnie mialem do kolesia dzwonic, kiedy by mi LT+ przerobil, a tu takie jaja :F\nhaker10103, Styczeń 19, 2011\nRevoCent Użytkownik Użytkownik\nWitam. Natomiast ja mam takie pytanie: Nigdy nie podłączałem mojej konsoli do Internetu, i czy też mi ją wykryje tą aktualizację? Jeśli tak, to będę musiał ją zainstalować? Nie da się tego jakoś ominąć? Oczywiście konsolka z LT+.\nRevoCent, Styczeń 19, 2011\nKażdy update dasha musisz zainstalować żeby korzystać z Xbox Live . Jak podłączysz konsole do neta to wyskoczy ci ta aktualizacja na bank, jeśli nie zaakceptujesz jej to nie będziesz mógł korzystać z XBL i włączy się tryb offline.\nWeź się chwilę zastanów. Skąd twoja konsola miałaby wiedzieć, że MS wydał aktualizację, skoro nie jest ona podłączona do internetu ? Czasem warto wysilić szare komórki.\nadwert, Styczeń 19, 2011\nLT+ w przypadku tych gier jedynie pomaga uniknąć otrzymania flagi, zostanie wydany patch, zgracie grę z płyty na dysk, wgracie patcha AP 25, wypalicie i będziecie mogli grać...\nA mnie trochę to dziwi, dlaczego tylko niektóre gry mają AP 25... Czyżby MS brał kasę za deptanie po piętach piratom?\nrs.pect, Styczeń 19, 2011\nStyczeń 19, 2011 #11\nadwert napisał: ↑\nJemu pewnie chodziło o to czy jak podłączy konsole do neta to też mu wyskoczy ta aktualka.\nStyczeń 19, 2011 #12\nmajor nelson pisze tak:\nThis week, both Xbox LIVE and Xbox.com will receive small updates that I wanted to make you aware of.\nA to może oznaczać ze aktualizacji będzie w tym tygodniu więcej i więcej gier otrzyma AP25\nStyczeń 19, 2011 #13\nadwert szybki jesteś, myślałem że zdążyłem zedytowac ten post .\nStyczeń 19, 2011 #14\nTy mi wcale szybkością nie ustępujesz\nStyczeń 19, 2011 #15\nhaker10103 napisał: ↑\nto jak w koncu? jezeli przerobie LT+, to bede mogl w coda black ops grac bez problemu?\nStyczeń 19, 2011 #16\nwojtas! Użytkownik Użytkownik\nspróbujcie odpiąć dysk i wtedy odpalić BO\nwojtas!, Styczeń 19, 2011\nStyczeń 19, 2011 #17\nPanowie, mam pytanie, zrobiłem aktualizacje, mam LT+ i Black Opsa, Modern warffare 2 mi działają, co prawda akurat te gry mam oryginalne, czy to ma coś do rzeczy, oryginalne gry nie sprawdzają tego ap? I dodam jeszcze że flagi również nie mam, sprawdzałem programem, wiarygodny jest na 100% ponieważ potwierdziliśmy to na smutnym przykłądzie konsoli znajomego.\nEdit: Według mnie z dwojga złego lepiej w te strona, lepiej żeby dodawali do gier ap, wtedy najwyżej się sciagnie najwyżej jeszcze raz przygotuje obraz i po kłopocie, dobrze że na razie nie ma banów, odpukać.\nBaca, Styczeń 19, 2011\nStyczeń 19, 2011 #18\nekwador15 Użytkownik Użytkownik\nNo jak oryginalne gry nie sprawdzają Ap25, jak sprawdzają ;] Tylko, że jak masz oryginalną grę no to wiadomo, że taka płyta przechodzi test Ap25 poprawnie.\nCi co mieli dziś LT+ to mają na tyle dobrze, że ich chroni te oprogramowanie od flagi. A ci co mają starsze fw, mogli zostać dziś oflagowani po próbie odpalnia black opsa.\nCiekawe co c4eva powie o tym i ciekawe kiedy wyjdzie SSv3 do tych 3 gier, które zostały dziś wzbogacone o AP25 (Cod black ops i mw2, Halo reach)\nekwador15, Styczeń 19, 2011\nStyczeń 19, 2011 #19\nekwador15 napisał: ↑\nczyli jezeli wgram np. jutro LT+, to black opsa i tak nie odpale?\nStyczeń 19, 2011 #20\nW tej chwili kopię gry Call of Duty Black Ops nikt nie uruchomi, czy to ma LT+, czy LT czy starsze fw. Mowa o tych co grają przez Xbox Live i wykonali dzisiejszą aktualizację. Ci ze starszym oprogramowaniem muszą wgrać LT+, to wiadomo. A ci co mają już LT+ to muszą poczekać aż wyjdzie SSv3 i nagrać z tym ponownie płytę. Wtedy zadziała.\nleszek202, Kwiecień 5, 2016, na forum: Oprogramowanie\nNowy dash 17502 a RGH\niraslbn, Marzec 31, 2016, na forum: JTAG/RGH\nNowy dash w przyszlym tygodniu ?\nKacpero123, Grudzień 15, 2015, na forum: Off-Topic\nWsteczna kompatybilność i nowy Dashboard już w listopadzie! - data premiery New Xbox One Experience


Klapki Guess: damskie i męskie na Answear.com\nKlapki Guess – letnie obuwie wysokiej jakości\nMarka Guess słynie przede wszystkim z jeansów oraz z torebek. To amerykańskie przedsiębiorstwo ma całkiem spory asortyment jeśli chodzi o obuwie, zwłaszcza letnie modele i wcale nie dotyczy to trampek Guess. W ofercie przeważają wsuwane odkryte typy butów. Klapki Guess powstają ze skóry, albo z wysokiej jakości materiałów syntetycznych. W sklepie internetowym Answear.com znajdziesz kilkanaście propozycji tej marki zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.\nKlapki Guess damskie – najpopularniejsze modele\nW upalne dni trudno wyobrazić sobie stylizacje bez przewiewnego obuwia. Klapki Guess damskie to idealny wybór. W sklepie internetowym Asnwear.com masz basenowe modele, ponadczasowe japonki, poza tym bardziej stylowe fasony, na przykład na obcasie. Propozycji jest wiele, od typowo sportowych, po bardzo eleganckie. Różni je przede wszystkim układ pasków, wykończenie podeszwy, a także forma logo. Klapki Guess damskie będą pasować zarówno do stylizacji z sukienką lnianą, denimowymi szortami, jak i do długich spodni. Minimalistyczne założysz w zasadzie do każdego letniego looku, za to wzorzyste, tudzież mocno zdobione to kropka nad „i” stonowanych wakacyjnych zestawów. Wiele modeli wykorzystasz zamiast kapci. Panowie również kochają takie praktyczne rozwiązania.\nKlapki Guess męskie – wygodne modele dla każdego faceta\nKlapki Guess męskie mają wersje basenową i dużo elegantszą, bo skórzaną. Ta pierwsza odmiana ma charakterystyczny szeroki pasek oraz znak firmowy. Drugi typ jest równie klasyczny, ale znacznie bardziej gustowny, bo powstaje z wysokiej jakości skóry ekologicznej. Można takie obuwie nosić na co dzień, a także podczas wakacyjnych wyjazdów. Do czego pasuje? Szorty męskie, jeansy, koszula lub T-shirt - to będzie baza luźnych stylizacji. Klapki Guess męskie to również japonki, które są must-have każdego sezonu letniego.


Prawo do bycia zapomnianym w praktyce - Infor.pl\nStrona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument w sieci » Prawo do bycia zapomnianym w praktyce\n19 kwietnia 2018, 13:21\nInternet, prawo do bycia zapomnianym, RODO/ Fot. Fotolia\nO prawie do bycia zapomnianym i zabrania danych ze sobą\nMówiąc o relacji administratora i osoby, której dane są przetwarzane (tzw. podmiotu danych), lubimy posługiwać się analogią do uczuciowego związku dwóch osób. Nie tylko dlatego, że marzymy o świecie, w którym firmy i instytucje zbierające nasze dane traktują nas podmiotowo. Też dlatego, że zasady, które wynikają z RODO, w wielu momentach przypominają te, które intuicyjnie stosujemy w relacjach z ludźmi. Ta regulacja próbuje przywrócić racjonalność, zaufanie i dialog w obszarze, w którym przez ostatnie lata dominowało podejście oparte na przeświadczeniu, że dane nie mają nic wspólnego z człowiekiem, więc można je swobodnie eksploatować. No więc nie można, a przynajmniej nie zawsze…


Przewaga nad konkurentami. Dlaczego zdrowie organizacji jest w biznesie najważniejsze (CD) - jedynie 28,54 zł w matras.pl\nPrzewaga nad konkurentami. Dlaczego zdrowie organizacji jest w biznesie najważniejsze (CD)\nAudiobook CD mp3. Czyta Michał Staszczak Czas nagrania 7 godzin 13 minut. Książka ukazała się na rynku amerykańskim nakładem wydawnictwa Jossey-Bass w marcu 2012 roku. To nie jest powieść biznesowa, ale  jak to określa sam autor  poradnik, choć równie dobrze można tę książkę określić jako esej z teorii organizacji i zarządzania. Jak można oczekiwać od Lencioniego, książka jest bardzo dobrze napisana, do połknięcia w jeden wieczór bądź weekend ... "Przewaga" dotyczy miękkich aspektów zarządzania. Teza książki jest prosta: oczywiście strategia, finanse, marketing etc. są ważne, jednak nawet najlepsze poszczególne techniki zarządzania zapewnią w najlepszym razie ograniczony sukces, jeśli nie są stosowane w zdrowej organizacji. Zdrowa organizacja to taka, w której wszystkie wymienione elementy uzupełnione o kulturę organizacyjną współgrają ze sobą. Oczywiste? Tak oczywiste, że zdecydowana większość firm nawet o tym nie myśli, a ich szefowie i menedżerowie skupiają uwagę na skomplikowanych metodach zarządzania, tworząc złożone modele i przeprowadzając efektowne (i najczęściej mało przydatne) symulacje komputerowe. Ważne: Lencioni nie twierdzi, że ilościowe techniki zarządzania nie są potrzebne czy przydatne, zwraca jednak uwagę, że tylko w zdrowej organizacji ich możliwości są w pełni wykorzystywane. W "Przewadze" znajdziemy wiele ciekawych ministudiów przypadku. Czytaj dalej >> << Zwiń


Jak ustanowić pełnomocnika do rachunku? Upoważnienie do konta\nNajlepszeKonto.pl Artykuły Jak ustanowić pełnomocnika do rachunku? Upoważnienie do konta\nCzym jest pełnomocnictwo bankowe?\nDo kiedy pełnomocnictwo do konta bankowego jest ważne?\nDo jakich rachunków bankowych możemy ustanowić pełnomocnika?\nPełnomocnictwo do konta dla nieletnich\nUpoważnienie do konta bankowego - wzór\nJak przebiega procedura ustanawiania pełnomocnika?\nJak ustanowić pełnomocnika przebywając za granicą?\nWłasność środków na rachunku objętym pełnomocnictwem\nWarto pamiętać, iż udzielenie pełnomocnictwa osobie postronnej niesie ze sobą określone skutki. Ponieważ decyzje podjęte przez pełnomocnika są traktowane przez bank na równi z decyzjami podejmowanymi przez właściciela konta, stąd tak istotne jest określenie uprawnień, które będzie miała osoba posiadająca dostęp do naszych pieniędzy.\nZe względu na zakres upoważnienia wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne oraz rodzajowe (w tym: szczególne) – każde z nich daje pełnomocnikowi inne możliwości w zakresie zarządzania środkami na koncie.\nW przypadku pełnomocnictwa ogólnego osoba upoważniona do dysponowania rachunkiem bankowym ma niemal takie same uprawnienia, co posiadacz konta: może wykonywać przelewy, wpłacać i wypłacać gotówkę, definiować lub usuwać odbiorców przelewów, zmieniać hasła, wysyłać korespondencję do banku, modyfikować zlecenia stałe, zamawiać różne dokumenty (wyciągi, historie transakcji, opinie, zaświadczenia o rachunku). Najczęściej też na podstawie odrębnej umowy z bankiem otrzymuje dostęp do bankowości elektronicznej. W niektórych instytucjach finansowych jest to dostęp pełny, w innych - jego zakres zależy od decyzji właściciela rachunku (przykładowo: pełnomocnik może mieć wgląd w szczegóły wszystkich operacji na koncie lub być takiej możliwości pozbawiony). Istnieje także katalog czynności, które w większości banków są dla pełnomocnika ogólnego niedostępne. Zalicza się do nich:\nudzielanie dalszych pełnomocnictw;\nwystępowanie o wydanie nowej karty;\nskładanie dyspozycji na wypadek śmierci;\nzawieranie umów kredytu odnawialnego.\nWarto jednak mieć świadomość, że niektóre banki modyfikują zakres pełnomocnictwa ogólnego lub też wprowadzają swoje własne dodatkowe zapisy. Przykładowo: w Banku Pocztowym osoba upoważniona nie ma prawa do zmiany danych osobowych, adresowych i kontaktowego numeru telefonu właściciela rachunku ani do zawarcia/wypowiedzenia umowy o kartę płatniczą. Z kolei w Banku Millennium pełnomocnictwo ogólne nie może obejmować „odbioru w imieniu Posiadacza rachunku danych identyfikujących lub danych służących do autoryzacji oświadczenia w KBE”.\nReasumując, zanim zdecydujemy się na ustanowienie upoważnienia, sprawdźmy w regulaminie naszego banku, jakie czynności będzie mogła wykonać wskazana przez nas osoba. Pamiętajmy, że nieznajomość wewnętrznych regulacji bankowych może nas narazić na niepożądane dyspozycje ze strony pełnomocnika, te zaś mogą nas dość drogo kosztować.\nJeżeli nie godzimy się na szeroki zakres uprawnień dla osoby trzeciej, zawsze możemy wybrać pełnomocnictwo rodzajowe. Są w nim zawarte konkretne czynności, które w naszym imieniu będzie mógł wykonać pełnomocnik. Mogą to być np. wyłącznie wpłaty i wypłaty gotówkowe, tylko przelewy pieniężne do określonej kwoty, tylko dostęp do informacji o saldzie rachunku itp. Warto przy tym zadbać, aby czynności dostępne dla pełnomocnika były w jednoznaczny sposób sprecyzowane. Zamiast więc ogólnikowo upoważniać pełnomocnika do „wykonywania przelewów”, lepiej uściślić, o jaki rodzaj przelewów nam chodzi (przelewy wewnętrzne i/lub przelewy zewnętrzne, przelewy do ZUS i US, przelewy walutowe itp.).\nWarto dodać, że banki oferują także pełnomocnictwo szczególne, stanowiące jeszcze węższy rodzaj upoważnień. Pełnomocnik szczególny może dysponować środkami na rachunku jedynie za pomocą karty debetowej, nie ma też wglądu w szczegóły konta i dostępu do serwisu internetowego.\nWłaściciel rachunku nie tylko określa, jakie uprawnienia będzie miała wskazana przez niego osoba, ale też jak długo będą one ważne. Istnieją bowiem pełnomocnictwa:\nstałe - tj. bez ograniczenia czasowego;\nokresowe – które zawierają informację, do kiedy pełnomocnictwo będzie obowiązywało;\njednorazowe – upoważniające pełnomocnika do wykonania określonej operacji lub dyspozycji związanej z rachunkiem bankowym.\nW praktyce pełnomocnictwo jest skuteczne od dnia otrzymania przez bank prawidłowo sporządzonego dokumentu. Warto również wiedzieć, że w przypadku upoważnień czasowych to bank jest odpowiedzialny za weryfikację czasu trwania pełnomocnictwa oraz jego skuteczne odwołanie.\nNajczęściej udzielone pełnomocnictwo obowiązuje w ramach wskazanego przez klienta produktu, np. ROR-u, konta oszczędnościowego lub lokaty. Taki rodzaj pełnomocnictwa nosi nazwę „Do rachunku” i jest najczęściej spotykanym upoważnieniem. Jednak niektóre banki oferują dość specyficzne pełnomocnictwo noszące nazwę „Do modulo”. Obejmuje ono wszystkie rachunki posiadacza – zarówno obecne, jak i przyszłe. Pełnomocnictwo do modulo może być zastosowane w odniesieniu do wszystkich ROR-ów, kont oszczędnościowych i produktów depozytowych prowadzonych na rzecz posiadacza w danym banku.\nPełnomocnika do rachunku prowadzonego dla osoby fizycznej może ustanowić właściciel konta, a w przypadku rachunków wspólnych jeden ze współposiadaczy (w niektórych bankach może to zrobić samodzielnie, w innych - za zgodą drugiego użytkownika rachunku). Natomiast do rachunku firmowego dyspozycję może złożyć właściciel firmy lub jej reprezentant.\nPełnomocnikiem może zostać dowolna osoba, niekoniecznie spokrewniona z posiadaczem rachunku. Możemy więc upoważnić do korzystania z konta nie tylko członków naszej rodziny, lecz również przyjaciół i znajomych (w tym również cudzoziemców). Wymagane jest jednak, aby pełnomocnik spełniał następujące warunki:\nposiadał pełną zdolność do czynności prawnych (ewentualnie tzw. zdolność ograniczoną).\nDo osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zaliczamy małoletnich powyżej 13. roku życia, częściowo ubezwłasnowolnionych oraz osoby, dla których ustanowiono doradcę tymczasowego. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie możemy dowolnie kształtować treści pełnomocnictwa, ponieważ banki wprowadzają różne ograniczenia dotyczące zakresu dyspozycji składanych przez takich klientów. Z tego też powodu przed udzieleniem im dostępu do konta musimy zapoznać się z regulaminem banku i stosować do zawartych w nim wytycznych.\nZ ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku kont młodzieżowych, dostępnych dla nastolatków poniżej 18. roku życia. Okazuje się, że osoba niepełnoletnia, chociaż nominalnie jest właścicielem konta, ma ograniczone prawo do udzielania pełnomocnictwa. Jeżeli zamierza ustanowić pełnomocnika ogólnego, może być nim wyłącznie przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic lub opiekun prawny. W praktyce to rozwiązanie umożliwia obojgu rodzicom dostęp do rachunku pociechy - jedno z nich pełni wówczas rolę przedstawiciela ustawowego, natomiast drugie jest pełnomocnikiem.\nWażne! W niektórych bankach pełnomocnictwo dla rodzica automatycznie wygasa po ukończeniu przez małoletniego posiadacza 18. roku życia. W innych, np. mBanku, właściciel rachunku musi osobiście złożyć dyspozycję odwołania pełnomocnika - jeżeli tego nie zrobi, rodzic dalej będzie miał wgląd w konto.\nWarto jednak dodać, że niektóre instytucje finansowe (np. Alior Bank, Getin Bank, ING) w ogóle nie dają możliwości ustanawiania pełnomocników do konta dla osoby małoletniej. W takim przypadku przedstawicielowi ustawowemu (opiekunowi prawnemu) automatycznie nadawany jest dostęp do rachunku bankowego dziecka, natomiast drugi rodzic nie może dysponować kontem (ani też nie ma do niego wglądu). Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.\nPełnomocnictwo do rachunku ma zawsze formę pisemnego oświadczenia woli. Musi zawierać własnoręczny podpis posiadacza konta, wzór podpisu pełnomocnika oraz następujące dane osoby upoważnionej:\nserię i numer dowodu osobistego wraz z datą ważności (w przypadku rezydentów nieposiadających obywatelstwa polskiego - serię i numer paszportu zagranicznego wraz z datą ważności oraz serię i numer karty pobytu lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej).\nW niektórych bankach pełnomocnik może zostać poproszony o podanie imion rodziców lub nazwiska panieńskiego matki bądź też numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.\nJak już wspomnieliśmy, w dokumencie należy także wskazać czynności, które może wykonywać pełnomocnik oraz wpisać ewentualny termin, do którego upoważnienie do konta bankowego będzie ważne. Co do zasady, możemy sporządzić pełnomocnictwo samodzielnie, jednak lepiej skorzystać z gotowych formularzy, które są dostępne w placówkach i na stronie internetowej banku.\nW większości instytucji finansowych pełnomocnika można ustanowić w dwojaki sposób:\nbezpośrednio w oddziale - w tym przypadku wymagana jest obecność pełnomocnika, którego tożsamość musi potwierdzić pracownik banku;\ndrogą korespondencyjną – wysyłając pełnomocnictwo listem poleconym (przy czym upoważnienie musi być wówczas poświadczone przez notariusza).\nJednak w niektórych bankach (np. mBanku) upoważnienie do konta można złożyć także za pośrednictwem infolinii lub w serwisie internetowym. W zależności od tego, czy pełnomocnik jest nowym czy „starym” klientem, bank stosuje wówczas nieco inną procedurę. W przypadku obecnych klientów nie musi weryfikować ich tożsamości, dzięki czemu cały proces zajmuje zaledwie kilka minut (pełnomocnik jest dopisywany do rachunku po zaakceptowaniu przez bank oświadczenia). Natomiast jeśli osoba upoważniona jest nowym klientem, mBank na podany we wniosku adres wysyła kuriera, który identyfikuje tożsamość pełnomocnika, odbiera wzór podpisu oraz prosi o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.\nWarto więc dopytać w swoim banku, czy można ustanowić pełnomocnika za pośrednictwem Internetu i jak przebiegają poszczególne etapy tej operacji.\nZ instytucji pełnomocnictwa szczególnie chętnie korzystają osoby wyjeżdżające w celach zarobkowych za granicę. Dając upoważnienie do konta rodzinie pozostającej w kraju, mogą ją w każdej chwili wesprzeć finansowo, a jednocześnie kontrolować jej poczynania (np. poprzez ustanowienie limitu wypłat).\nNiemniej złożenie dyspozycji pełnomocnictwa w sytuacji, gdy posiadacz rachunku z jakiegoś powodu nie może przyjechać do Polski, wymaga zgromadzenia większej liczby dokumentów. Właściciel konta musi najpierw wypełnić oświadczenie woli, a następnie uwierzytelnić autentyczność swojego podpisu w konsulacie RP lub u lokalnego notariusza. W zależności od wybranej metody dokument musi zostać opatrzony:\nklauzulą legalizacyjną wystawioną przez konsula RP, stwierdzającą zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia lub\npoświadczeniem apostille złożonym przez zagranicznego notariusza (o ile państwo, w którym klient przebywa, jest stroną konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów urzędowych).\nPonadto poświadczenie lub klauzula muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.\nW Banku Millennium, BNP Paribas, Santander Bank Polska, Alior Banku, Toyota Banku, mBanku, Citi Handlowym i ING Banku Śląskim ustanowienie pełnomocnika jest zwolnione z prowizji. Niemniej kilka instytucji pobiera za tę czynność jednorazową opłatę. Należą do nich:\n25 zł – opłata za ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnieni są posiadacze Rachunku PLATINIUM oraz Konta Platinium II.\n19,99 zł - opłata za ustanowienie, modyfikację, odwołanie pełnomocnictwa (opłata pobierana jednorazowo niezależnie od liczby posiadanych rachunków prowadzonych w tej samej relacji własności). Z opłaty zwolnieni są posiadacze Konta Osobistego Noble oraz Konta Osobistego Noble Private Banking.\n0 zł - ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.\n15 zł - ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa listownie lub w oddziale banku.\n15 zł - telefoniczne odwołanie pełnomocnictwa\n15 zł - bank nie pobiera opłaty w przypadku Konta dla Ciebie GO!\n20 zł - ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa w oddziale banku lub placówce partnerskiej\n10 zł -za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej przez konsultanta\n5 zł - za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej\n20 zł - opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy.\n9 zł - opłata za ustanowienie / odwołanie pełnomocnictwa.\nWarto wiedzieć, że pełnomocnictwo udzielone osobie trzeciej może wygasnąć z kilku przyczyn.\nNa skutek wypowiedzenia umowy rachunku przez właściciela konta;\nW przypadku śmierci posiadacza rachunku lub pełnomocnika;\nNa skutek upływu terminu, na jakie zostało udzielone (dotyczy pełnomocnictw okresowych i jednorazowych);\nPoprzez odwołanie pełnomocnictwa przez właściciela konta;\nPoprzez zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika.\nW niektórych bankach (np. mBanku, PKO BP, Banku Pocztowym) wniosek o odwołanie pełnomocnika można złożyć w serwisie transakcyjnym, w innych należy się udać do placówki i cofnąć upoważnienie osobiście. Po złożeniu takiej dyspozycji pełnomocnik traci dostęp do rachunku oraz powiązanych z nim usług (powiadomień, możliwości wykonania przelewów, wypłat gotówki z bankomatu itp.). Bank dokonuje również zastrzeżenia karty, która od tego momentu staje się nieaktywna. Aby anulować pełnomocnictwo, bank nie musi mieć zgody osoby upoważnionej.\nTakże pełnomocnik może w każdym dowolnym czasie zrzec się ustanowionego na jego rzecz pełnomocnictwa! Zaznaczmy jednak, że nie może jednak go odwołać – ta dyspozycja jest zastrzeżona wyłącznie dla posiadacza rachunku! Aby zrzeczenie było ważne, klient powinien przesłać do banku pisemne oświadczenie, w którym rezygnuje z bycia pełnomocnikiem i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia posiadacza rachunku o tym fakcie. Ten ostatni wymóg może być dość kłopotliwy dla osób, które z jakiś powodów straciły kontakt z właścicielem rachunku, jednak ze względów formalnych warto go dopełnić. Zrzeczenie się pełnomocnictwa powinno zawierać następujące elementy.\nOŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA O ZRZECZENIU SIĘ PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO/RODZAJOWEGO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM\nMimo iż pełnomocnik otrzymuje dostęp do konta, nie staje się współposiadaczem rachunku, nie jest także właścicielem zgromadzonych na nim środków (nawet tych, które sam wpłacił). Ten fakt rodzi różne implikacje, które warto w tym miejscu nieco szerzej omówić:\nW sytuacji, w której pełnomocnik ma długi i zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, środki na rachunku nie podlegają zajęciu – w świetle prawa są one własnością posiadacza rachunku, a nie osoby upoważnionej, tak więc komornik nie może ich zająć.\nPełnomocnik nie odpowiada za zobowiązania właściciela konta wobec banku. Jeżeli więc posiadacz ma naliczone odsetki karne, bo wpadł w niedozwolony debet na koncie, to on – a nie pełnomocnik – zostanie objęty egzekucją komorniczą w przypadku uchylania się przed spłatą zobowiązań.\nPełnomocnik konta bankowego nie jest uprawniony do składania w imieniu posiadacza wniosków kredytowych ani zawierania umów o kredyt. Ponadto pełnomocnik nie będący współkredytobiorcą nie może uzyskiwać informacji o kredytach ani składać dyspozycji dotyczących kredytów zaciągniętych przez posiadacza rachunku. Na szczęście, nie musi także spłacać zobowiązań kredytowych posiadacza – ani za jego życia, ani po jego śmierci.\nPo śmierci właściciela konta pełnomocnik automatycznie traci upoważnienie do składania dyspozycji dotyczących rachunku bankowego i nie może wypłacać żadnych środków. Jeżeli jednak tak uczyni, będzie to działanie sprzeczne z prawem (bank może wówczas złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu oszustwa).\nPełnomocnik musi również liczyć się z faktem, że po śmierci posiadacza wszystkie środki na rachunku (również jego) wejdą w skład masy spadkowej i mogą przypaść w udziale innym spadkobiercom. Właściciel rachunku może jednak zabezpieczyć interesy pełnomocnika, składając w banku dyspozycję na wypadek śmierci.\nW sytuacjach, w których doszło do nadużycia zaufania i któraś ze stron przywłaszczyła sobie wszystkie środki (np. wypłaciła pieniądze i zamknęła konto), jedyną drogą odzyskania funduszy jest skierowanie sprawy do sądu - bank w takim przypadku nie jest stroną w sprawie.\nZ możliwości ustanowienia pełnomocnika korzysta dziś coraz więcej osób. Jest to wygodne i ułatwiające życie rozwiązanie zwłaszcza w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych lub obłożnie chorych - dla nich ustanowienie pełnomocnika stanowi duże udogodnienie w kontaktach z bankiem i przeprowadzaniu podstawowych czynności bankowych. Także osoby pracujące za granicą coraz częściej decydują się na udzielenie pełnomocnictwa rodzinie pozostającej w kraju.\nJednak ustanawiając pełnomocnika do swojego konta, zawsze musimy liczyć się z ryzykiem, że jego dyspozycje okażą się dla nas niekorzystne. Stąd tak istotne jest precyzyjne określenie rodzaju upoważnienia i rozpatrzenie wszystkich „za” i „przeciw” wiążących się z tą decyzją.\nTo, do jakich funkcjonalności konta będzie miał dostęp pełnomocnik, zależy wyłącznie od nas samych. Właściwe - czyli staranne i jednoznaczne - sformułowanie treści upoważnienia stanowi najlepszą ochronę przed niepożądanymi działaniami za strony reprezentanta (choć nie jest to ochrona stuprocentowa).\nPamiętajmy również, że niektóre instytucje finansowe nieco modyfikują zasady udzielania pełnomocnictw. Dlatego zanim postanowimy upoważnić kogoś do konta, zapoznajmy się dokładnie z regulaminem obowiązującym w naszym banku i - w razie wątpliwości - wyjaśnijmy sporne kwestie z konsultantem.\nUtworzono: 29.03.2020 17:14:36\nCzy mogę dokonać przelewu na konto wykorzystując imię i nazwisko pełnomocnika/osoby upoważnionej do konta a nie właściciela?\nUtworzono: 03.04.2020 12:24:31\nMój brat ma konto w mBanku, a mama jest pełnomocnikiem. Bez problemu robię przelewy, wpisując jej imię i nazwisko. Ale czy w ING jest tak samo, to nie wiem.\nUtworzono: 01.04.2020 16:28:32\nUtworzono: 31.03.2020 08:31:59\nUtworzono: 04.03.2020 13:44:15\nŚwietny artykuł. Ale brakuje mi pełnej informacji:\n"Mimo iż pełnomocnik otrzymuje dostęp do konta, nie staje się współposiadaczem rachunku, nie jest także właścicielem zgromadzonych na nim środków (nawet tych, które sam wpłacił). "\nA co w przypadku gdy pełnomocnik przed rozwodem przelał ze swojego konta pieniadze na konta własciciela i dochodzi do podziału majątku pełnomocnika?\nUtworzono: 12.03.2020 09:43:20\nWitam! Wszystkie środki, które zostały uzyskane w trakcie trwania małżeństwa i nie należą do majątku osobistego jednego z małżonków, powinny zostać podzielone między małżonków w postępowaniu o podział majątku. Również środki, które małżonek „ukrył” na koncie innej osoby, korzystając z instytucji pełnomocnika. Niestety, w tym przypadku konieczne jest wsparcie dobrego adwokata, ponieważ takie sprawy są trudne i wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej.


TRANSFERY Wielki exodus w Śląsku - Pawełek, Grajciar, Ostoja... | Gazeta Wrocławska\nZaskoczeniem jest zwłaszcza pożegnanie doświadczonego bramkarza. Po przedłużeniu umowy z Dominikiem Budzyńskim i powrocie z wypożyczenia z Olimpii Grudziądz Jakuba Wrąbla (wkrótce czeka go udział w mistrzostwach Europy do lat 21) wydawało się, że Pawełek byłby bardzo dobrym uzupełnieniem tej młodszej dwójki. Niedawno przeszedł zabieg kontuzjowanego łokcia, ale nadal miał ochotę grać we Wrocławiu.\n- To nie była łatwa decyzja, bo Mariusz Pawełek jest profesjonalistą, a do tego zwyczajnie bardzo fajnym człowiekiem. Mamy jednak trochę inną wizję - tłumaczy Adam Matysek.\nPeter Grajciar za czasów Jana Urbana zagrał w tylko jednym meczu - tym ostatnim, już bez znaczeniu, z Wisłą Płock. Od dłuższego czasu można było się domyślać, że sympatycznego Słowaka raczej nie będziemy w kolejnym sezonie oglądać we Wrocławiu.\nNa pozostanie w Śląsku po cichu liczył Ostoja Stjepanović, ale umówmy się - nie był pierwszym wyborem Urbana. WKS mógł z nim jednostronnie przedłużyć umowę, gdyby rozegrał w sezonie określoną liczbę minut, ale Macedończyk nie spełnił tego limitu.\nPożegnanie tej dwójki i Morioki oznacza, że w środku pola robi się znów olbrzymia dziura, a nie wiadomo jeszcze, co z Aleksandarem Kovaceviciem. Serb niedawno zadeklarował nam, że chciałby zostać na wypożyczeniu we Wrocławiu kolejny sezon. Takiej opcji nie wykluczał ani dyrektor sportowy Śląska Adam Matysek, ani prezes Lechii Gdańsk Adam Mandziara. WKS na razie poinformował, że zawodnik „wrócił do macierzystego klubu”. Pozostali wypożyczeni również.\n- Jeśli chodzi o Kovacevicia, to sprawa jest otwarta. Zastanawiamy się nad tym. Cały czas rozmawiamy o kształcie drużyny - mówi Matysek.\nŚląsk będzie potrzebował z pewnością załatać środek pola, stąd zainteresowanie Damianem Kądziorem z Wigier Suwałki. - Oglądaliśmy wiele meczów I ligi i nie ukrywam, że wpadł nam w oko. Trudno jednak powiedzieć, jak to się wszystko dalej potoczy, bo najlepszymi zawodnikami zaplecza Ekstraklasy zainteresowanych jest wiele klubów - wyjaśnia dyrektor sportowy Śląska.\nDo Wrocławia mógłby też trafić z Lechii Michał Chrapek, który w tym roku w Trójmieście zagrał w ledwie dwóch meczach, a ostatnio nie łapał się nawet na ławkę rezerwowych.\nTylko dwa sparingi\nPoznaliśmy już rywali Śląska w okresie przygotowawczym. Wrocławianie przed startem ligi rozegrają tylko dwa mecze towarzyskie - 29.06 zagrają przy Oporowskiej z GKS-em Katowice, a 8.07 pod Warszawą z Wisłą Płock.\nBujcie sie 16.06.2017 22:38:28\nJest 10 razy gorszy od Pawełka\nTakie toby na Euro21\nJak kiedyś, nic sie nie zmienił\nTakiego torbiarza do nas na bramke??!!\n... 08.06.2017 15:24:35\ngrawer 08.06.2017 13:51:42\nna stronie Śląska jest już informacja o rozstaniu z Bilińskim i Zielińskim\nDudek - kierowca terenowca 08.06.2017 13:40:50\nKogo obchodzą te patałachy, leniwe marne kopacze ? Zlikwidować to dziadostwo !!!


5 niezbędnych elementów wiosennych męskich stylizacji - Bluo\nStrona głównaZakupy5 niezbędnych elementów wiosennych męskich stylizacji\nRedakcja bluo.pl 26 lutego 2021 Brak komentarzy\nopublikowane w lt.. 26, 2021 w 3:14 pm\nWiosna zbliża się wielkimi krokami i warto pomyśleć o tym, by odświeżyć swój look. Jeżeli postawimy na kilka uniwersalnych elementów garderoby, to z łatwością stworzymy mnóstwo stylizacji.\nPoprzez odpowiednio dobrane ubrania możemy podkreślić swoją osobowość i klasę. Nie warto więc tego bagatelizować. Nawet jeśli nie należymy do grupy osób, które nieustannie śledzą najnowsze trendy, o swój wygląd powinniśmy zadbać. Na szczęście jest kilka modnych męskich ubrań, które z powodzeniem pozwolą nam stworzyć interesującą stylizację. Poza tym są na tyle uniwersalne, że w kolejnych sezonach także będziemy po nie sięgać. A zatem zaczynajmy – czego zabraknąć w naszej szafie nie może?\n1 T-shirty i koszulki polo\n3 Spodnie chinosy\n4 Sportowa marynarka\n5 Koszula z długim rękawem\nT-shirty ma chyba każdy, a jeżeli mamy jakieś braki, to trzeba je uzupełnić. Zacznijmy od podstawowych kolorów jak biały, czarny i szary. Później możemy przejść do innych kolorów jak khaki czy bordowy. T-shirty dobrze wyglądają do stylizacji sportowych i casualowych, ale jeśli chcemy dodać do codziennej stylizacji szczyptę elegancji, to znacznie lepiej sprawdzi się koszulka polo. Kołnierzyk doda nieco stylu i będzie pasować nie tylko do jeansów, ale także do spodni chinosów. Warto wziąć pod uwagę na przykład koszulki polo Lancerto, które są z dobrych tkanin i w wielu wariantach kolorystycznych.\nTo też raczej nie jest żadną niespodzianką. Jeansy powinien mieć każdy facet! To ponadczasowe spodnie, w których będziemy chodzić zawsze. Podstawą jest model klasyczny i prosty w kolorze granatowym, czarnym lub grafitowym. Mając jedną lub dwie pary zwykłych jeansów, możemy wziąć pod uwagę ciekawszy model, ale pamiętajmy, że na przykład przetarcia nie pasują do każdego mężczyzny i do każdej stylizacji.\nSą równie a może i bardziej uniwersalne niż jeansy. Możemy je nosić do typowo casualowych stylizacji i łączyć przykładowo z trampkami, ale równie dobrze będą łączyć się z eleganckimi półbutami. Pozwolą łatwo uzyskać strój w stylu smart casual, czyli półformalny. Chinosy męskie rewelacyjnie będą prezentować się w połączeniu z koszulką polo, sportową koszulą i marynarką.\nSportowa marynarka do noszenia na co dzień to kolejna część garderoby, na którą w naszej szafie musi być miejsce. Luźną i bawełnianą marynarkę założymy nie tylko z koszulą, ale też golfem, czy zwykłą koszulką. Taka marynarka sprawdzi się podczas wyjść na miasto, na randkę i spotkanie towarzyskie. Jeżeli w naszym miejscu pracy nie panuje sztywny dress code, to i do pracy możemy ją założyć. Sprawdzi się również podczas rodzinnego obiadu lub kameralnego przyjęcia urodzinowego.\nOkazji, podczas których powinniśmy się ubrać elegancko, jest sporo. Przede wszystkim jeżeli pracujemy w firmie, gdzie stawia się biznesowy dress code. Oprócz tego są różne uroczystości rodzinne. Poza tym koszulę z długim rękawem możemy połączyć ze sportową marynarką i chinosami, więc doda ona elegancji mniej formalnej stylizacji.