Volumen II - Relatorio de Impacto Ambiental | Águas Residuais | Ambiente Natural\nSalvarSalvar Volumen II - Relatorio de Impacto Ambiental para ler mais tarde\n119 visualizações105 páginas\nRELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA DA ETE RIO UBERABA\nCENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA\nAV.DA SAUDADE, 755-A – SANTA MARTA - CEP: 38.060-000 - FONE: (34)-3318-6000 CGC(MF): 25.433.004/0001-94 – www.codau.com.br\nO presente relatório apresenta o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA das ETE Rio Uberaba, elaborado pela SHS Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda., e objeto do contrato nº 044/2004 firmado entre a SHS e o CODAU.\nJuntamente com o RIMA serão protocolados dois outros volumes complementares para instruir o presente processo de licenciamento ambiental, a saber, o Estudo de Impacto Ambiental – RIMA e o Plano de Controle Ambiental – PCA da ETE Rio Uberaba.\nOs desenhos do Projeto Básico estão apresentados no Plano de Controle Ambiental – PCA da ETE Rio Uberaba.\n- Volume I – Estudos de Impacto Ambiental - EIA\n- Volume II – Relatório de Impactos Ambientais - RIMA\n- Volume III – Plano de Controle Ambiental - PCA\nO presente documento consiste no Relatório de Impacto Ambiental da implantação e operação da Estação de Tratamento de Esgotos, ETE-Uberaba, no município de Uberaba-Mg.\nO município de Uberaba situa-se na micro-região do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais. O município é composto pelos distritos de Ponte Alta e da Baixa e também pelos povoados de Santa Rosa, Capelinha do Barreiro e Delta. Ocupa uma área física total de 4.529 Km², sendo que 256 Km² são ocupados pelo perímetro urbano. A sede do município está a 764m de altitude. A Figura 1.1 mostra a localização de Uberaba no estado de Minas Gerais.\n1.1 – Situação do Município de Uberaba no Estado de Minas Gerais\nFonte: IGA (Instituto de Geociência Aplicada, 10/05/1999)\nO presente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA visa avaliar a qualidade da inserção ambiental, no que se refere à implantação e operação, da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE - Rio Uberaba, no município de Uberaba-MG. Tais empreendimentos, apesar de servirem ao controle da poluição de corpos hídricos integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, apresentam certo potencial poluidor sobre os recursos naturais da área em que serão construídos e operados.\n• Nome do responsável pelo empreendimento: Centro Operacional de Desenvolvimento e saneamento de Uberaba - CODAU\n• Razão Social: Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba - CODAU\nBairro Santa Marta, CEP: 38061-000,\n• Endereço: Av. da Saudade, 755 Uberaba-MG\n• Tel/Fax: (34) 3318-6068 / (34)-3318-6073\n• CNPJ: 25.433.004/0001-94\n• Nome do técnico, na CODAU, que acompanha o processo de licenciamento: Engª. Ana Luíza Bilharinho\nEmpresa responsável pelo Projeto Básico (projetista):\n• Razão Social: MKM Engenharia Ambiental S/C Ltda.\n• Endereço: SCS, Quadra 1, Ed. JK, sala 126 – Brasília - DF\n• Tel/Fax: 61-321.0811\n• CF/DF: 07.403.337/001-32\n• CNPJ: 03.242.519/0001-74\n• Engenheiros Responsávei s:\nKalus Dieter Neder\nMaurício L. Luduvice\nJoão Geraldo F. Neto CREA : 10877/D DF\nMarcelo Teixeira Pinto CRQ : 12300041 12º Região\nCREA :2810/D DF\nCREA : 5050/D DF\nEmpresa con sultora:\n• SHS Consulto\n• Endereço: Rua Padre Teixeira, 1772\n• São Carlos-SP\n• CEP: 13.560-210\n• Tel / Fax: (16) 3374- 1755 / (16) 3374-1758\n• CNPJ: 68.320.217/0001-12\n• Nome do técnico, na SHS qu e responde pelo EIA/RIMA da ETE Rio Uberaba: Sheila Holmo Villela\nria e Projetos de Engenharia S/S Ltda.\n3 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO\n3.1 – Justificativas Ambientais e Sociais do Empreendimento\nVisando sanar a atual deficiência do município na questão de tratamento de esgotos sanitários, o empreendimento se propõe a implantar um sistema de tratamento de esgotos, distribuído em duas estações: a ETE Rio Uberaba e a ETE Conquistinha. Esta última, no entanto deverá ser licenciada numa etapa posterior ao licenciamento da ETE Rio Uberaba. Desta forma, o município minimiza o impacto ambiental do despejo de esgotos “in natura” no Rio Uberaba, que ocorre atualmente, proporcionando ao município características mais adequadas e melhores índices de desenvolvimento, enquadrando-se na atual tendência de proteção ambiental e qualidade de vida. A construção da ETE Rio Uberaba vem também minimizar problemas e riscos epidêmicos decorrentes da degradação dos corpos receptores. Num primeiro momento, será licenciada a ETE Rio Uberaba, uma vez que os estudos de alternativas locacionais da ETE Conquistinha mostraram que as áreas avaliadas estavam muito distantes da bacia de contribuição, o que implicaria em custos muito elevados para a construção dos interceptores de esgotos e decidiu-se por implantar primeiramente a ETE Rio Uberaba e realizar novos estudos de localização para ETE Conquistinha, que envolvam menores impactos econômicos, sociais e ambientais. Desta forma, este RIMA refere-se apenas aos impactos ambientais da construção e operação da ETE Rio Uberaba. Desta forma, novos estudos de localização estão sendo realizados e o licenciamento da ETE Conqistinha será solicitado em uma segunda etapa.\nA implantação destes empreendimentos representa uma etapa fundamental de desenvolvimento da cidade, uma vez que a mesma não conta com tratamento adequado de esgoto sanitário, possuindo apenas com uma unidade experimental de tratamento para 3000 habitantes. Assim, a implantação da ETE Rio Uberaba e, posteriormente a da ETE Conqistinha, vêm suprir 100% da demanda municipal por tratamento de efluentes domésticos, para os próximos 20 anos.\nA Figura que segue apresenta a localização das ETEs Rio Uberaba e Conquistinha na cidade de Uberaba-MG.\nFigura 3.1 - Atual situação de localização das ETEs de Uberaba-MG\nA Figura 3.2 mostra as bacias de contribuição de cada ETE preconizada e os respectivos emissários, conforme foram concebidos até o momento. (Note-se a extensão do emissário responsável pelo caminhamento dos esgotos até a ETE Conquistinha e a distância entre a área anteriormente cotejada para receber esta ETE e a bacia onde os esgotos são gerados).\nFigura 3.2: Divisão das vazões de esgoto para as ETEs e emissários\nA transferência, para o CODAU, da titularidade da área de implantação da ETE está sendo providenciada pelos órgãos competentes. Será apresentado ao órgão ambiental Decreto de Utilidade Pública da mesma.\nOs outros documentos públicos solicitados pela agência ambiental também serão apresentados quando do protocolo dos estudos ambientais.\n3.2 - Estudos de Alternativas de Concepção\nPara que se pudessem comparar as diferentes tecnologias passíveis de serem utilizadas em processos de tratamento de esgotos sanitários, alguns parâmetros foram previamente definidos de modo a permitirem o estabelecimento de valores numéricos para subsidiar a escolha. Assim, uma série de averiguações foi efetuada pela empresa empreendedora para que esta pudesse propor uma alternativa tecnológica que fosse viável economicamente ao empreendedor da ETE e aos cofres públicos, sem prescindir de sustentabilidade ambiental e de confiabilidade operacional, garantindo o\ncontrole da poluição de recursos naturais e resultados eficientes e contínuos à população de Uberaba-MG.\nAs tecnologias utilizadas no processo de tratamento de esgotos sanitários devem ser analisadas tomando-se como base determinados parâmetros definidos pelos princípios da sustentabilidade, sob o ponto de vista econômico, social e ecológico. Como cada indicador de sustentabilidade depende de uma série de fatores particulares, optou-se por apresentá-los separadamente, verificando a influência destes fatores na quantificação final da sustentabilidade de uma ETE. A relação apresentada a seguir define os parâmetros selecionados para a avaliação e comparação das tecnologias disponíveis:\n• Área ocupada pela ETE - Este parâmetro depende da vazão nominal a\nser tratada e da tecnologia empregada para o tratamento. Para a comparação das tecnologias quanto à área ocupada pela ETE é conveniente analisar a relação entre a área necessária e o número de habitantes atendidos. Desta forma, ao se comparar dois ou mais processos de tratamento, será mais viável aquele que apresentar o menor valor para essa relação;\n• Custo de implantação - Deve-se considerar que, na maioria das vezes,\nos recursos financeiros disponíveis são limitados. Assim quanto mais baixo\no custo, maior será a oportunidade de implantação. O custo varia de acordo com a tecnologia escolhida, o grau de automação desejado, a vazão tratada e a eficiência desejada para o tratamento. Para quantificar este parâmetro foi estabelecida a relação entre o custo das obras e equipamentos necessários ao sistema de tratamento e o número de habitantes atendidos;\n• Potência instalada - A potência instalada em um sistema de tratamento\nde esgotos sanitários é função do tipo de tecnologia escolhida, da carga\norgânica dos esgotos a serem tratados e da vazão nominal do sistema. Outros fatores como a produção e tipo de tratamento dos lodos gerados pelo sistema são importantes. Para a avaliação numérica deste parâmetro estabeleceu-se a relação entre a potência dos equipamentos eletro- mecânicos instalados e o número de habitantes atendidos;\n• Consumo de energia - O consumo de energia elétrica é fator de grande importância no custo operacional do sistema. Depende da potência\ninstalada e do período de funcionamento dos equipamentos. A avaliação deste parâmetro foi feita pela relação entre o consumo anual de energia elétrica e o número de habitantes atendidos.\n• Produção de lodo - Constitui-se num dos fatores de grande importância\nnos custos de operação do sistema. Depende fundamentalmente do tipo de tecnologia empregado, da carga orgânica, do grau de eficiência desejado e da vazão tratada. Este fator foi avaliado pela relação entre a massa de sólidos produzida e o número de habitantes atendidos;\n• Eficiência e confiabilidade do sistema - O processo de tratamento deve\ngarantir a eficiência desejada, em termos de remoção de carga orgânica, e\nos padrões de emissão e de qualidade do corpo receptor, dispostos na\n• Simplicidade operacional - É fundamental para o bom funcionamento da\nestação de tratamento que o sistema seja de fácil manutenção e controle.\nA simplicidade operacional depende fundamentalmente da tecnologia\nempregada no tratamento e dos equipamentos incorporados ao sistema. Em geral, quanto maior a automação na operação do sistema, menor o risco. Deve-se ressaltar que o grau de automação da ETE está\ndiretamente relacionado aos recursos financeiros disponíveis para a sua construção. Como indicador numérico adota-se a relação entre o número\nde funcionários necessários e o número de habitantes atendidos.\nA concepção original de esgotamento e tratamento proposta pelo CODAU, quando da elaboração do Termo de Referência, previa a implantação de três estações de tratamento de esgotos – Figura 3.1 – devidamente dimensionadas no Estudo de Concepção, o qual foi submetido e aprovado em abril/2002. Porém, os estudos de possibilidades de implantação da ETE Água Santa, mencionados anteriormente, foram mal sucedidas, ora por problemas de desapropriação, ora pela necessidade de implantação de elevatórias e pela topografia da região. Desta forma, preferiu-se unificar o tratamento dos esgotos da Bacia do Rio Uberaba em uma única estação. Assim, o estudo de alternativas foi realizado considerando-se as três ETEs inicialmente propostas. O redimensionamento foi realizado posteriormente, comprovando a viabilidade da unificação do tratamento na ETE Rio Uberaba, e postergando a construção da ETE Conquistinha para uma segunda etapa, após a realização de novos estudos locacionais.\nAs principais alternativas estudadas para elaboração do projeto básico foram previamente definidas pelo CODAU, no termo de referência, sendo priorizada a simplicidade operacional aliada à eficiência e sustentabilidade, e os padrões de emissão compatíveis com o corpo receptor. Conforme orientação do CODAU, as alternativas avaliadas foram:\n• Lagoa de estabilização convencional;\n• Lagoa de estabilização de Alta Taxa (LAT) seguida de polimento (LP);\n• Lagoa de estabilização do tipo Samambaia;\n• Reator UASB seguido de série de lagoas aeradas (LA);\n• Reator UASB seguido de Biofiltro Aerado (BF);\n• Reator UASB seguido de Filtro Biológico (FB);\n• Reator UASB seguido de sistema tipo “Unitank”.\nAs alternativas propostas a princípio contemplam uma variedade de tratamentos, com diferentes níveis de mecanização e diferentes concepções de tratamento. Em todas as situações apresentadas, o dimensionamento foi realizado de forma a se obter 90% de remoção de DBO 5 , de modo a se obter um efluente em acordo com a legislação vigente. No estudo de alternativas não foram incluídos os custos com a aquisição das áreas de implantação das ETEs, a pedido do contratante. A Tabela 3.1 apresenta o resumo das alternativas estudadas incluindo os valores de custos, área e potência instalada para cada sistema.\nTabela 3.1 - Resumo das alternativas para a ETE Rio Uberaba\nLF - lagoa facultativa ; LP - lagoa polimento ; LAT - lagoa de alta taxa ES - escoamento superficial ; LA - lagoa aerada ; BF - biofiltro aerado FB - filtro biológico ; UASB – upflow anaerobic sludge blanket; Unitank – lodo ativado “processo unitank” - * custo não inclui valor do investimento\nA partir da realização do estudo de alternativas, verificou-se que os processos\ncom menores valores de custo por volume de esgoto tratado (R$ 0,18/m 3 ) foram a\nLagoa Samambaia, o UASB + Lagoa Aerada e UASB + Biofiltro Aerado. No entanto, a\nLagoa Samambaia apresentou elevada necessidade de área de implantação (22 ha) e\nseu efluente possui alta concentração de algas em suspensão, conferindo-lhe\ncoloração esverdeada, tornando a opção desaconselhável, uma vez que esta\ncaracterística pode interferir negativamente na qualidade do Rio Uberaba,\nprincipalmente quanto à coloração da água, em épocas de seca, quando a vazão de\ndiluição é baixa.\nA concepção de tratamento anaeróbio seguido de aeróbio consiste em uma\nalternativa bastante difundida, com diversas ETEs em operação por todo o país. Esta\nconcepção alia os baixos custos, as facilidades operacionais e baixa produção de\nsólidos às condições climáticas favoráveis no Brasil, como altas temperaturas. A necessidade de pós-tratamento dos efluentes aeróbios é, no entanto, uma realidade a ser considerada, visando adequar o efluente à legislação brasileira.\nAs alternativas propostas no estudo de concepções sugerem o emprego de reator UASB seguido por Lagoa Aerada ou reator UASB seguido por Biofiltro Aerado. Estas alternativas têm sido amplamente empregadas em diversas ETEs, apresentando elevada eficiência e relativo baixo custo, conforme estudos desenvolvidos em diferentes universidades e companhias de saneamento com patrocínio do governo federal por intermédio da FINEP – Financiadora e Estudos de Projetos.\nApesar de ser uma tecnologia consolidada na Europa, o tratamento de esgotos por biofiltro aerado ainda se encontra em fase de desenvolvimento no Brasil, não havendo nenhuma estação de tratamento de esgotos do porte da futura ETE Rio Uberaba em operação no país. A utilização de lagoas aeradas de mistura completa no tratamento de efluentes domésticos por sua vez, vem se destacando como uma das principais alternativas de tratamento, com várias ETEs em operação atualmente. Considerando a equivalência operacional entre os processos acima citados, a reduzida diferença entre os custos de implantação/operação das três alternativas – dentro da margem de erro do presente estudo - a disponibilidade de área e a experiência existente no país na construção e operação de lagoas aeradas, optou-se por contemplar o processo de UASB seguido por Lagoa Aerada como a alternativa de tratamento a ser adotado na futura ETE Rio Uberaba.\n3.3 – Justificativa e Descrição da Tecnologia Adotada\nOs estudos de pré-dimensionamento das alternativas de tratamento da ETE Rio Uberaba, realizados pela empresa projetista, indicaram um processo de tratamento que emprega a combinação de reatores anaeróbios e uma série de lagoas aeradas como sendo o mais viável sob o ponto de vista técnico e econômico. Deste modo, esta concepção foi a que instruiu o detalhamento do Projeto Básico da ETE Rio Uberaba.\nEsta modalidade de processo de tratamento alia a robustez de desempenho das lagoas de estabilização à maior qualidade de efluente obtida mediante o emprego de sistemas aeróbios baseados em biomassa predominantemente heterotrófica,\nlimitando assim a presença de algas no efluente. Dentre as diversas vantagens que esta modalidade de tratamento apresenta, devem ser destacadas:\n• Significativa redução na necessidade de área para a unidade de tratamento, da ordem de 15% apenas de uma lagoa convencional;\n• Custo operacional reduzido em função do ganho no consumo de energia devido à utilização de pré-tratamento anaeróbio aos esgotos;\n• Elevada qualidade de efluente, com virtual ausência de sólidos em suspensão ou algas;\n• Melhor aptidão para a desinfecção do efluente em função da sólidos em suspensão;\n• Grande estabilidade operacional devido à disposição das unidades de\ntratamento e o elevado tempo de detenção do efluente na unidade de tratamento;\n• Controle operacional simplificado, com baixa demanda por intervenção na\nO reator UASB, por si só, nem sempre garante a remoção mínima de 80% da\nDBO, exigida pela legislação vigente. Assim, o reator deverá ser seguido de uma\nunidade de polimento. No presente caso, em conformidade como estudo de concepções, foi adotada, como alternativa de pós-tratamento, a lagoa aerada.\nA associação de um sistema anaeróbio a montante de um tratamento aeróbio\nresulta em um menor consumo energético - já que grande parte da matéria orgânica foi consumida no reator UASB - e menor produção de lodo que um sistema de lodos ativados convencional, por exemplo, mantendo-se a qualidade do efluente. Conseqüentemente obtém-se menor consumo de produtos químicos para a desidratação do lodo, e redução da potência instalada da ETE, tornando evidentes as vantagens da utilização desta tecnologia.\nA retirada dos lançamentos de esgotos “in natura” nos cursos d’água (esgotos\ndomésticos e industriais), e ainda o tratamento em nível adequado destes efluentes, promoverão um ganho relevante na qualidade da água do rio Uberaba e de seus afluentes. A complementação do sistema de esgotamento sanitário implicará ainda em\numa ação efetiva em favor da recuperação ambiental da bacia do rio Uberaba e da melhoria da saúde pública, em particular daquela camada mais carente da população.\n3.4 - Compatibilização do Projeto com Arcabouço Legal Municipal\nConforme o Capítulo II da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Uberaba, a ETE Rio Uberaba será instalada em uma APE – III, ou seja, em uma área de projetos especiais. O parágrafo 1º do artigo 14 do Capítulo II especifica que estas áreas serão objeto de desenho urbano, a ser desenvolvido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, podendo ser implantadas zonas industriais, mistas ou residenciais, de acordo com as diretrizes fornecidas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal. De acordo com o citado no Anexo IV – Descrição dos Contornos das Zonas Diferenciadas - da respectiva Lei, a APE – III está situada entre a faixa de proteção do Rio Uberaba, faixas de domínio da BR 050 e BR 262 e Córrego do Tijuco, ressalvados os limites do conjunto Alfredo Freire. Assim, constata-se que não há incompatibilidade entre a localização escolhida para a ETE e os usos permitidos nas áreas correspondentes.\nA implantação da ETE também é compatível com a APA do rio Uberaba,\nembora fora dos seus limites, também vem no sentido de reconstituir a qualidade ambiental da bacia do rio Uberaba e do município como um todo.\n• Sistema Municipal do Meio Ambiente\nA constituição do Sistema Municipal do Meio Ambiente de Uberaba-MG está\napresentada na Figura 3.3 – Organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Uberaba-MG:\nFigura 3.3 - Organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Uberaba- MG\n• Principais Programas Co-localizados\nA complementação do sistema de esgotamento sanitário de Uberaba, do qual\nfazem parte as estações de tratamento de esgotos, está prevista no Projeto Água Viva\n- Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Uberaba e Revitalização do Sistema de Abastecimento de Água.\nO Projeto Água Viva teve sua origem na busca de solucionar os mais graves problemas de saneamento ambiental, de controle de cheias e escassez de água do município de Uberaba, contemplando três vertentes de ações principais:\n− Recuperação ambiental do rio Uberaba, ribeirão Conquistinha e de seus afluentes;\n− Complementação do sistema de esgotamento sanitário;\n− Melhoria do sistema de abastecimento de água.\nTrata-se, fundamentalmente, de desenvolver ações para reduzir a degradação ambiental dos corpos hídricos do município de Uberaba, e de prevenir a recorrência dos problemas ambientais hoje identificados nessa área.\nPara alcançar os objetivos e as metas estabelecidas, o Projeto Água Viva está estruturado em 8 componentes:\n1) Esgotamento Sanitário\n2) Drenagem Urbana\n3) Abastecimento de Água\n4) Recuperação Ambiental\n6) Educação Sanitária e Ambiental\n7) Fortalecimento Institucional\nAssim, a proposta do Projeto contempla a recuperação e a valorização do meio ambiente natural como elemento fundamental da estratégia de controle da poluição das águas e da redução dos efeitos desta associada à integração urbanista dos cursos d’água à cidade.\nO presente EIA/RIMA, como instrumento fundamental do processo de licenciamento prévio da implantação e operação da ETE Uberaba, está inserido no Projeto Água Viva.\nOs componentes e sub-componentes do Projeto Água Viva estão sujeitos aos\nprocessos de licenciamento previstos na legislação estadual e municipal. No que diz\nrespeito à situação do atual processo de licenciamento ambiental para implantação\ndas intervenções propostas naquele projeto, a Tabela 3.2 apresenta a situação de\nTabela 3.2 – Situação do processo de licenciamento ambiental dos componentes do Projeto Água Viva\nOutro programa co-localizado teve origem a partir da ocorrência de um grave\nacidente ferroviário às margens do córrego Alegria, a 15 Km a captação do rio\nUberaba, no dia 10 de junho de 2003, provocado por um descarrilamento de\ncomposição férrea, operada pela Ferrovia Centro Atlântica- FCA. Nesta ocasião foi\nfirmado um Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público de Minas\nGerais, a Ferrovia Centro Atlântica S/A – FCA e o Município de Uberaba.\nO Termo de Ajuste de Conduta apresenta os seguintes dispositivos:\n• Recuperação ambiental:\n− A FCA fica obrigada a reparar os danos ambientais decorrentes do\nacidente, em especial, aos relacionados com os recursos hídricos, inclusive\nsubterrâneos, solo, subsolo e mata ciliar atingida e a pagar indenização ao\nmeio ambiente e aos consumidores pelos danos difusos e coletivamente\n− A FCA fica obrigada edificar em benefício da comunidade local as seguintes\n01 poço artesiano profundo;\n01 centro de convivência para 3º idade;\n01 caminhão para o Corpo de Bombeiros de Uberaba;\n01 veículo básico para o IEF de Uberaba - Instituto Estadual de Floresta;\n01 casa para abrigo de adolescente em situação de risco;\n01 centro de convivência de menores\n• Contrapartida Ambiental do Município de Uberaba\nO município de Uberaba se comprometeu a elaborar os estudos e levantamentos técnicos das características físicas e ocupacionais da bacia hidrográfica de Uberaba, visando a formatação do Diagnostico Ambiental da APA, que servirá de base para elaboração do Plano Diretor de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA)– da Bacia hidrográfica do rio Uberaba, no prazo de 12 meses, a partir\nda data da assinatura do TAC.\nO município de comprometeu também a desenvolver ações necessárias para\nelaboração do Plano Diretor, que deve ser concluído no prazo de 12 meses, após a\nconclusão do Diagnóstico Ambiental.\nO rio Uberaba, como afluente do rio Grande, faz parte do Projeto Águas de\nMinas - Monitoramento das Águas Superficiais do Estados de Minas Gerais – Bacia do\nRio Grande/ GD8. O GD8 compreende todas as bacias hidrográficas dos afluentes mineiros a partir do município de Sacramento até o bico do Triângulo Mineiro. O Projeto Águas de Minas, desenvolvido pela FEAM – Fundação Estadual do Meio\nAmbiente e IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, tem o objetivo de monitorar\na qualidade das águas superficiais do Estado, definindo posteriormente o\nenquadramento do rio, através de informações sobre o índice de qualidade de água\n(IQA) e contaminação por tóxicos.\nA implantação das estações de tratamento de esgotos no município de\nUberaba vem atender às disposições das Políticas Municipal e Estadual do Meio\nAmbiente, na medida em que viabiliza o restabelecimento de uma melhor qualidade às águas do Rio Uberaba e do Ribeirão Conquistinha e de outros cursos d’água do município, uma vez que viabiliza o lançamento de efluentes domésticos tratados nos cursos d’água passando a atender aos padrões de emissão de efluentes e de qualidade dos corpos d’água, dispostos na Legislação Estadual e corroborados pela Legislação Municipal, como mostrado a seguir.\nO município de Uberaba possui as seguintes Leis e Decretos que, de uma maneira ou outra, são pertinentes ao assunto em pauta, qual seja, a implantação de Estações de Tratamento de Esgotos em Uberaba-MG:\n• Lei Orgânica Municipal de 21 de março de 1990 que dispões em seu Título IV, Capítulo I, Seção II:\n• Art. 121, V: a “preservação e conservação das nascentes e mananciais de abastecimento, com implantação de tratamento de esgotos e recuperação das matas ciliares e do topo’.\n• Art. 129: - “Compete ao Poder Público formular e executar a política e os Planos Plurianuais de saneamento básico, assegurando:\nII. a coleta, disposição e neutralização dos esgotos sanitários e industriais e drenagem das águas pluviais antes da descarga nos rios receptores, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações danosas à saúde.\n§ 1º. As ações de saneamento básico serão precedidas de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, objetivando a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico.\n§ 2º. O Poder Público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações do saneamento básico, habitação, desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração com outros Município nos casos que exigirem ações conjuntas.\n§ 3º. As ações municipais de saneamento básico serão executadas diretamente ou por meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à população.\n• Lei Complementar Nº 06 de 24 de abril de 1991, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Uberaba e dá outras providências;\n• Art. 6: São prioridades para a alocação de recursos dos investimentos públicos a fim de fomentar a solução das principais questões urbanas:\n. V - solução e tratamento do destino final do esgoto\n• Art. 23: São diretrizes para as Políticas e Ações a serem estabelecidas para o Distrito-sede:\nII – preservar as áreas de entorno do Rio Uberaba, garantindo as condições para captação e abastecimento, bem como preservar os recursos hídricos situados na cidade;\nVII – promover a manutenção e recuperação de rede de águas pluviais, bem como promover a fiscalização a fim de evitar ligações clandestinas de águas pluviais à rede de esgoto;\n• Lei Complementar Nº 012 de 29 de Outubro de 1991, que dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente de Uberaba, e contém outras disposições. Esta Legislação tem como objetivo “a preservação, o uso racional, a melhoria, a recuperação e conservação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento sócio-econômico ecologicamente equilibrado”.\n• Art. 2° - A Política Municipal do Meio Ambiente será executada pela autoridade municipal e atenderá aos seguintes princípios:\nI – ação do poder público para a manutenção do equilíbrio ecológico;\nsaudável e equilibrado;\nIV – proteção aos ecossistemas, incluindo suas áreas e\n– afetivamente poluidoras;\nVI – incentivo ao estudo, pesquisa e emprego de tecnologias\norientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais;\nVII – recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de\nVIII – racionalização do uso do solo, água, flora, ar e subsolo;\nIX – educação ambiental nas escolas municipais e divulgação de informações à comunidade, objetivando capacitar a todos para a participação ativa na defesa do meio ambiente.\n• Art. 3° A Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, será o órgão encarregado de implantar a Política Municipal do Meio Ambiente, cabendo fazer cumprir a presente Lei e o regulamento competente, incumbindo-se de :\nII – estabelecer as normas e os padrões de proteção,\nconservação e medidas de melhorias dos recursos ambientais, em associação ao órgão estadual competente, observada a legislação\nfederal, estadual e municipal pertinente,\nIII – decidir sobre o processo de concessão de licenças para a\nlocalização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidora, ou de exploração de recursos ambientais, e a aplicação das penalidades previstas nesta lei e em sua regulamentação;\nque a ação do Executivo\nMunicipal, relativa a qualidade ambiental, deva ser prioritária;\nIV – estabelecer as áreas\nV – responder a consultas sobre matéria de sua competência;\nVI – emitir parecer quanto aos pedidos de licença para a localização e\nVII – emitir parecer quanto aos pedidos de licença para as\nexploração de recursos ambientais;\nVIII – atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de\nproteger, conservar e melhorar o meio ambiente;\nIX – propor programas, políticas e ações que visem à melhoria\ndas condições de vida quanto à qualidade ambiental;\nX – exercer a ação fiscalizadora de observância das normas\ncontidas nesta lei e em sua regulamentação;\nXI – exercer o poder de polícia nos casos de infração desta lei\ne das normas contidas em sua regulamentação.\n• Lei Nº 4.832 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o plantio, preservação, melhoria e manutenção das áreas verdes nos logradouros públicos do município de Uberaba e dá outras providências;\n• Art. 16° - Serão objetos de sua regulamentação obrigatória, para definição de critérios à sua proteção, além do disposto em normas federais, estaduais e nesta lei, os recursos ambientais próprios e atividades abaixo relacionadas:\nI – Rio Uberaba, Rio Uberabinha, Rio Claro;\nII – Córrego das Lages, córrego da Av. Odilon Fernandes;\nIII – Rio Grande;\nIV – Parque Municipal Mata do Carrinho, Bosque Jacarandá e\nMata do Ipê;\n– Ecossistemas no meio rural;\n– Sítio Paleontológico de Peirópolis;\n– Extração e processamento industrial do calcário em\n– Atividade industrial no povoado de Delta;\nIX – Atividade industrial no Distrito Industrial III;\nX – Atividade Industrial no Distrito Industrial I;\nXI – Coleta e destino final do lixo.\n• Lei Complementar Nº 34/94 - Esta lei estabelece os parâmetros para o uso e a ocupação do solo nas Áreas Urbanas e de Expansão Urbana do\nMunicípio de Uberaba, configuradas na Lei do Perímetro Urbano, atendendo aos princípios definidos no Plano Diretor.\n• Art. 4 o : Para efeito desta Lei, as Áreas Urbanas e de Expansão Urbana do Município são divididas nas seguintes Zonas e Áreas Diferenciadas:\nI – ZONAS:\na) Zona Central - (ZC)\nb) Zona Residencial - (ZR)\nc) Zona Mista - (ZM)\nd) Zona Industrial - (ZI)\ne) Zona de Chácaras -(ZCh)\nI - ÁREAS DIFERENCIADAS:\na) Centros de Bairro - (CB)\nb) Área de Controle Especial do Aeroporto - (ACEA)\nc) Áreas de Proteção ao Meio-Ambiente - (APMA)\nd) Áreas de Projetos Especiais - (APE)\n• Lei Complementar Nº 106 de 12 de Maio de 1998, que extingue a Companhia de Águas de Uberaba – CODAU e cria a Autarquia Pública Municipal denominada Centro Operacional de Distribuição de Água de Uberaba, que passa a integrar-se á administração Indireta do Município.\n• Art. 5 o : Fica criada a Autarquia Municipal, pessoa jurídica de Direito Público Interno, denominado Centro Operacional de Distribuição de Água de Uberaba – CODAU, com autonomia administrativa, patrimonial\ne financeira, com sede no Município de Uberaba, cuja finalidade é a\nprestação de serviço público, execução de obras e outros afins, bem como a captação, tratamento, tancagem e distribuição de água potável, assim como a coleta, tratamento e neutralização dos esgotos sanitários\ne indústrias e resíduos sólidos, antes de descargas nos rios receptores, localizados no município de Uberaba.\n• Lei Nº 7.289 de 25 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Municipal para o Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências.\n• Lei Nº 7.999 de 09 de Julho de 2001, que é a reprodução integral da Lei N o 3.587/85 que institui o CODEMA em novo texto e acrescenta dispositivos, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, e contém outras disposições.\n• Art 1 §1. O CODEMA é órgão colegiado consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as questões ambientais propostas.\n• Lei Nº 8.475 de 17 de dezembro de 2002, que autoriza a arborização nas margens do Rio Uberaba e contém outras disposições.\n• Art 1 o : Fica o Executivo Municipal autorizado a executar a arborização nas margens do Rio Uberaba.\n• Art 3 o : O Centro de Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba – CODAU, deverá apoiar a Secretaria Municipal de Agricultura viabilizando recursos financeiros a serem aplicados dentro dos objetivos legais propostos.\n• Lei Complementar (Plano Diretor) Nº 177, que dispõe sobre parcelamento e o uso do solo em áreas situadas na Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba, e contém outras disposições.\n• Resolução SEMEA Nº 01 de 22 de dezembro de 2003, que atende as condicionantes do certificado de Licença Ambiental (LI) do Aterro Sanitário, que proíbe a disposição de qualquer tipo de resíduo de origem industrial no referido aterro, submetendo tal disposição a cargo das indústrias geradoras que irão destinar os resíduos a empresas de coleta e disposição licenciadas.\n• Lei Complementar Nº 263 de 05 de fevereiro de 2003, que altera, suprimi e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Nº 085, de 02 de julho de 1997, alterada pelas Leis Complementares Nº 134/98, 141/99, 233/02 e 234/02, cria a Secretaria de Meio Ambiente e contém outras disposições. Esta lei, além de criar a Secretaria de Meio Ambiente estabelece suas competências:\n• Art 3 o : À Secretaria de Meio Ambiente compete formular uma política ambiental para o Município; executar as atividades de educação ambiental; controlar e fiscalizar as atividades causadoras efetivas e\npotenciais de alterações do meio ambiente; articular-se com órgãos regionais, estaduais e federais competentes e, quando for o caso, com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental; formular as normas e estabelecer padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observada a legislação federal e estadual; estabelecer áreas em que a ação relativa à qualidade ambiental deva ser prioritária; desenvolver estudos e projetos de implantação e conservação da arborização de logradouros públicos, áreas verdes, praças, parques e jardins, e outras atividades afins.\n4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO\nOs sistemas de tratamento de esgotos sanitários a serem implantados consist irão de duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), a ETE Rio Uberaba e, posteriormente, a ETE Conquistinha. Estes deverão beneficiar toda a população urbana de Uberaba, sendo que a ETE Rio Uberaba atenderá a 75% da sede do município e a ETE Conquistinha, que será construída em uma segunda etapa, receberá os esgotos gerados nos 25% restantes da área da cidade de Uberaba.\nO projeto foi desenvolvido visando abranger um horizonte de 25 anos, de modo\na aten der a uma população de final de plano correspondente a 335.086 habitantes\npelas ETEs Rio Uberaba e Conquistinha. Com esta proposta, o município de Uberaba\nalcançará 100% do esgoto sanitário tratado.\nA ETE Rio Uberaba, conforme de finido nos estudos do CODAU, será localiza da em uma área próxima ao limite oeste inferior da cidade, recebendo os esgotos provenientes da área urbana localizada dentro da bacia de esgotamento do Rio Uberaba. Os esgotos coletados serão levados à estação de tratamento através de do emissário de esgotos brutos do Córrego das Lajes, que receberão os efluentes dos\ninterceptores localizados nesta bacia. A população futura a ser atendida pela estação\né de 254.665 habitantes. Para esta população a vazão total média afluente prevista é de 465 L/s e vazão máxima de 745 L/s, implicando em uma carga orgânica diária de 12.224 kg/ DBO 5 . dia.\nO ponto de lançamento do esgoto tratado prove niente desta parte da localidade\né o pró prio Rio Uberaba, em local situado a jusante da captação do CODAU, junto à\nárea escolhida para a construção da ETE. O efluente da estação deverá ser lançado\ncom concentração máxima de 20 mg/l de DBO 5 , caracterizando um tratamento de\nnível secundário, de acordo com a avaliação do impacto do lançamento dos esgotos tratados no corpo receptor.\nA seguir será apresentada a concepção das unidades de tratamento de esgoto s da cidade de Uberaba, utilizando o processo escolhido no estudo de alternativas.\n4.1 - Origem dos Esgotos a Serem Tratados\nsão essencialmente de origem\ndomés tica e comercial, sendo que não consta contribuição industrial. A Tabela 4.1\napresenta a caracterização do esgoto a ser tratado em cada uma das unidades. Outras características do efluente não foram apresentadas no Projeto Básico, mas deverão ser conhecidas quando da realização do Projeto Executivo.\nOs esgotos afluentes a ETE Rio Uberaba\nTabela 4.1 - Caracterização dos esgotos a serem trat ados\nVazão média (m 3 /h)\nSólidos suspensos totais (mg/L)\n4.2 – Concepção e Dimensionamento do Sistema\n4.2.1 – Concepção\nConforme apres entado pelo estudo de alternativas, optou-se pela utilização, na ETE R io Uberaba, de reatores UASB seguidos por lagoas aeradas e facultativas, com sistema de tratamento de lodo. A concepção geral da unidade envolve as seguintes unidades básicas:\n• Trata mento preliminar: grades, peneiras e desarenadores;\n• Reatores anaeróbios de fluxo ascendente;\n• Lagoa aerada de mistura completa;\n• Lagoas facultativas aeradas;\n• Lagoa de lodo;\n• Desidratação mecânica de lodo\n• Administração, laboratório, oficina e galpão de lodo.\n• Os esgotos coletados na cidade serão dirigidos até a ETE Rio Uberaba por um emissário, chegando até a elevatória de esgotos brutos, que recalcará os mesmos até o tratamento preliminar.\nenhos dos projetos da ETE Rio Uberaba, contendo\nlay-out das unidades\ne detal hamentos estão apresentados no Anexo II do PCA.\n4.2.2 - Dimensionamento da ETE Rio Uberaba\nA Tabela 4.2 a seguir apresentam os valores\ndimens ionamento para a ETE Rio Uberaba.\ndos parâmetros adotados no\nTabela 4.2 - Parâmetros adotad os para a ETE Rio Uberaba\nPop ulação de final de plano\n254.665 ha bitantes\nProdução de matéria orgânica per capita\nProdução de sólidos em suspensão per capitã\nComprimento da rede\nVazão de infiltração\nA Tabela 4.3 apresentam as características do afluente à ETE Rio Uberaba,\nTabela 4.3 - Características do afluente da ETE Rio Uberaba\nVazão de infiltração Vazão média Vazão máxima\n.673,11 m 3 /h\n2.683,29 m 3 /h\n2 0.372,20 kg DQO/d\n12.223,92 kg DBO/d\n8.913,28 kg SST/d\n10 7 /100mL\nda estação de tratamento de esgotos Rio\nUberab a estão apresentados nas Tabelas 4.4.\nTabela 4.4 – Dimensões da ETE Rio Uberaba\nTratamento prelimi nar\nGradeamento Grades grossas\nAbertura: 1 0 cm Seção 5 x 50 mm Canal: 1,45 x 1,50 m\nPeneiramento Peneira mec anizada\nBarras paralelas Abertura:3 m Canal: 1,50 x 1,40 m\n= 3,25 m (n .a.)\n= 2,10 m\npolegadas medidor de vazão por ultra-som\nDimensões de fundo:\nÁrea espelho d’água\nm (por unidade)\nm 3 (por unidade)\n1,0 dia cada\nEficiência das 4 lagoas\n4 1,50 m 41,50 m\n4.2.3 – Características Técnicas do Sistema\nAs características apresentadas corresponde m àquelas utilizadas na estação a\nser con struída.\na) Tratamento Preliminar\nO tratamento preliminar se inicia na entrada dos esgotos na estação, através\nde um canal de concreto onde estão dispostos os equipamentos de gradeamento, desarenação, retirada de gorduras e medição de vazão. O canal de tratamento preliminar é equipado inicialmente com uma grade grossa com abertura entre as barras de 10 cm e limpeza manual, destinada a remover os detritos grosseiros que chegam à estação e proteger os equipamentos subseqüentes existentes na ETE. Os detritos retirados na grade grossa devem ser transportados manualmente à caçamba de detritos. Após a grade grossa, o canal se divide em dois, podendo cada canal ser\nisolado através da operação de comportas de acionamento manual. Cada canal dispõe de um peneiramento mecânico, com abertura de 3 mm e limpeza mecanizada. Tal equipamento terá um dispositivo controlador da freqüência de limpeza da grade, de forma que seu funcionamento ocorra automaticamente, por temporizador ou perda de carga na peneira. Os detritos retirados das peneiras são encaminhados a uma caçamba por meio de um sistema de correia transportadora côncava.\nNa saída das peneiras mecanizadas, cada canal está ligado a um desarenador aerado, o qual é responsável pela separação da areia e da gordura contida nos esgotos afluentes. Cada desarenador foi projetado para receber a vazão máxima afluente.\nA areia sedimentada no fundo do desarenador será removida através de um\nsistema de arraste hidráulico, provocado pela injeção de ar na tubulação de sucção de\nareia, em um processo denominado de sistema “Air Lift”. O sistema de “Air Lift” será montado em cima de uma ponte rolante, que vai percorrer toda a extensão do desarenador removendo a areia depositada em todo o fundo dos tanques. A areia removida, na forma de mistura de água/areia, é lançada em um canal lateral à caixa de areia que leva ao separador/lavador de areia.\nEste equipamento é constituído de uma rosca sem fim, que retira a areia do fundo da estrutura de recebimento da descarga dos canais e encaminha a mesma até seu lançamento em uma caçamba de detritos. Neste caminho a areia é separada da água, sendo lançada na caçamba sem qualquer água em excesso.\nNa caixa de areia aerada, os óleos, graxas e gorduras presentes nos esgotos são separados da massa líquida através de sua aderência às bolhas de ar introduzidas pelo sistema de aeração, sendo levadas à superfície e formando uma camada de material flotante. Este material é removido pelo raspador de escuma da\nponte rolante e encaminhado a uma calha de coleta, de onde é bombeado para as caçambas de detritos, que serão encaminhados para aterro sanitário. Os equipamentos serão interligados e intertravados eletricamente. Esta caixa de areia aerada alcança níveis satisfatórios de remoção de areia e óleos e graxas nas estações em que se encontra instalada. Para atingir estes objetivos, deverá ser devidamente operada, visando evitar qualquer problema de “by-pass” de óleos e graxas que possam prejudicar o funcionamento das demais unidades do sistema, principalmente dos reatores UASB.\nApós a desarenação, os dois canais serão unidos novamente e será instalada uma calha Parshall em fibra de vidro, para a medição da vazão afluente, equipada com sensor de nível tipo ultra-som, para seu cálculo, registro e totalização. Os esgotos, após passar pela calha Parshall, serão encaminhados para os reatores anaeróbios.\nToda a área será margeada por calçamento em concreto e as pistas de circulação terão superfície pavimentada em asfalto, conforme planta de urbanismo da ETE. As áreas vizinhas receberão gramado e tratamento paisagístico.\nb) Reatores Anaeróbios\nDepois de ter passado pelo tratamento preliminar, o esgoto é direcionado para os reatores anaeróbios. Estes se constituirão de 6 tanques moldados no próprio terreno.\nOs reatores deverão ser constituídos através de escavações conformadas de acordo com a geometria final do tanque. Eventual necessidade de enchimento por escavação em excesso, deverá ser regularizada com solo cimento. Os aterros que se fizerem necessários deverão ser rigorosamente compactados, com 100% do proctor normal. As bordas do tanque deverão receber passeio de 1 m de largura, guarda corpo e meio fio. Este tipo de configuração minimiza custos advindos da utilização de concreto, o que tornaria a implantação onerosa, ao mesmo tempo em que impede contaminação de lençol, por ser recoberto com manta PEAD.\nOs tanques foram projetados para um tempo de detenção de 10 horas na vazão média, com um volume individual total de 2.765 m 3 . Este tempo de detenção hidráulico adotado garante a amortização de possíveis variações de vazão. Desta forma, fica garantida a operação adequada da estação mesmo sob condições críticas do afluente, evitando-se problemas de sobrecarga hidráulica. A alimentação dos\ntanques será feita através de uma caixa de distribuição e utilizando 21 tubos de 200 mm, que levarão os esgotos até o fundo do reator. As pontas destes tubos terão redução de 200 x 150 mm e 150 x 100 mm. A aplicação dos esgotos no fundo do tanque, de forma a proporcionar uma boa mistura dos esgotos afluentes com a manta de lodo existente, será efetuada através da furação dos tubos de distribuição. Serão adotados furos de 4 cm de diâmetro, afastados entre si de 0,70 m, em ambos os lados da tubulação e em toda sua extensão. Internamente, os tanques terão um defletor para coleta dos gases da digestão anaeróbia, que servirá também como limitador da área de decantação. Estes defletores serão executados com o emprego de telhas de alumínio trapezoidais, de espessura de 1 mm. As telhas defletoras de gás conduzirão\no gás formado até uma câmara central superior, executada em concreto armado, que tem a função de coletar os gases e conduzi-los até a tubulação que leva aos queimadores de gás.\nA saída do efluente em direção às lagoas aeradas será feita através de 6 tubos de PVC de diâmetro de 250 mm, afogados e perfurados em sua face superior com furos de diâmetro de 2,5 cm, espaçados entre si em 30 cm. Esses efluentes serão recolhidos em uma caixa de coleta, dotada de vertedores nivelados, para equalizar a vazão dos tubos de coleta, que os conduzirá, por tubulação, até as lagoas aeradas.\nc) Sistema de Filtração de Ar\nEm todas caixas de passagem existentes entre os reatores anaeróbios de fluxo ascendente e as lagoas aeradas de mistura completa está prevista a colocação de uma tubulação de exaustão de ar, de forma a impedir a liberação de maus odores para a atmosfera. Esta tubulação de PVC, em diâmetros de 75 e 150 mm, conforme projeto, será interligada a um exaustor centrífugo industrial, com vazão de 150\nm 3 /hora, em aço inoxidável, que vai conduzir o ar recolhido a um sistema de filtração.\nO sistema de filtração será constituído de um tanque escavado no próprio terreno, medindo 5,00 x 6,00 m na sua parte superior e com profundidade de 1,5 m, que será preenchido por uma camada de 1 m de material filtrante. Este material deverá ser produzido mediante uma mistura de material orgânico composto pela seguinte mistura:\n• 20 % de pó de xaxim\n• 20 % de terra vegetal\n• 30% de composto orgânico\n• 30 % de folhas e gravetos\nO meio filtrante será disposto, sem qualquer tipo de compactação e\nhomogeneamente distribuído, acima de uma camada de brita, onde ficará o sistema\nde distribuição de ar proveniente do exaustor. Este sistema de distribuição será em\ntubos de PVC perfurados, conforme projeto. Para manter a umidade do meio filtrante deverá ser colocado um ponto de água junto ao filtro.\nd) Lagoas Aeradas de Mistura Completa\nOs efluentes dos reatores anaeróbios serão encaminhados para o início do\nsistema de lagoas aeradas. A primeira fase consiste em duas lagoas aeradas de mistura completa, operando em paralelo, possuindo uma área total de espelho d’água\n8.000 m 2 e profundidade de 5,0 m.\nlagoas terão a forma retangular com dimensões no fundo da lagoa de 85\nx 65 m, e inclinação de talude de 1:1,5 sendo estruturadas em obra de terra,\ndevendo ser constituída de escavações e aterros rigorosamente compactados, com sua geometria e taludes regularizados. Os taludes e o fundo das lagoas serão revestidos e protegidos por meio de manta de PEAD, de 2 mm de espessura, de maneira a possibilitar total estanqüeidade da lagoa.\nA crista dos taludes em aterro deverá ser compactada de forma a atender as\nespecificações, utilizando material de jazida, quando o material local não apresentar as características necessárias, e mediante autorização da fiscalização. Toda a superfície externa da lagoa será gramada, mantendo-se ainda nas laterais, rampa que permitam o acesso de veículos nas margens para manutenção e troca de equipamentos. Também nesta lagoa deverão existir canaletas de superfície, de forma\na coletar as águas pluviais nos taludes.\nA movimentação do líquido na lagoa será garantida através de 5 agitadores\nsubmersíveis com hélices tipo “banana blade”. Os agitadores serão posicionados em uma lateral de cada lagoa, de acordo com a orientação do fabricante. Sua fixação se dará por meio de tripé metálico fornecido pelo fabricante, que se apoiará no fundo da lagoa e em uma estrutura de concreto que será construída junto à margem da lagoa,\npara cada misturador. Esta estrutura terá a função de servir de apoio aos misturadores\ne também de promover o acesso e permitir a retirada dos mesmos.\nO oxigênio necessário para as reações bioquímicas de depuração será\nfornecido por meio de sopradores e difusores de membrana, distribuídos em todo o\nfundo da lagoa, com a tubulação fixada em blocos de concreto.\nO efluente da lagoa será coletado através de uma caixa de coleta de concreto armado dotada de vertedor. O vertedor terá soleira com uma chapa de fiberglass regulável de forma a permitir o ajuste da cota de extravasão. Ao redor do vertedor será instalado guarda-corpo em perfil de fibra de vidro.\ne) Lagoas Aeradas Facultativas\nOs esgotos provenientes das lagoas de mistura completa terão acesso à série de lagoas facultativas através de uma caixa dissipadora de vazão existente na entrada de cada lagoa facultativa. Estão projetadas quatro lagoas aeradas facultativas, possuindo cada lagoa, uma área total de espelho d’água de 8.500 m 2 e profundidade de 5,0 m.\nAs lagoas terão a forma retangular com dimensões no fundo da lagoa de 85 m\nx 70 m, e inclinação de talude de 1:1,5 sendo estruturadas em obra de terra, devendo\nser constituída de escavações e aterros rigorosamente compactados, com sua geometria e taludes regularizados. Os taludes e o fundo das lagoas serão revestidos e\nprotegidos por meio de manta de PEAD, de 2 mm de espessura, de maneira a possibilitar total estanqueidade.\nAs cristas dos taludes em aterro deverão ser compactadas de forma a atender\nas especificações, utilizando material de jazida, quando o material local não apresentar as características necessárias, e mediante autorização da fiscalização. Toda a superfície externa da lagoa será gramada, mantendo-se ainda nas laterais, rampa que permitam o acesso de veículos nas margens para manutenção e troca de\nequipamentos. Também nesta lagoa deverão existir canaletas de superfície, de forma\nfornecido por meio de compressores que injetam ar em difusores de membrana, distribuídos em todo o fundo das lagoas, com a tubulação fixada em suportes de aço inoxidável ancorados em blocos de concreto.\nO esgoto proveniente da lagoa de mistura completa terá acesso a cada lagoa facultativa através de sua respectiva caixa de entrada, construída em concreto armado, onde será possível o direcionamento do fluxo para a lagoa ou para seu ‘by- pass’, através da operação de duas comportas de acionamento manual, em fibra de vidro.\nNo caso de se desejar retirar o lodo acumulado na lagoa, a mesma deve ser colocada fora de carga, desviando o esgoto afluente para a lagoa seguinte. Com a lagoa sem receber esgoto, pode-se manter a aeração por mais alguns dias até se obter a oxidação da matéria orgânica em suspensão. Findo este processo, a lagoa é esvaziada através da caixa de descarga de efluente, que lançará o liquido clarificado\naté o corpo receptor da ETE, utilizando a mesma linha de descarga do lodo. Esta\noperação de descarga do clarificado se dará até o nível da lagoa se aproximar da\nmanta de lodo adensado que se forma no fundo da lagoa. A operação é comandada\npor uma série de registros existentes na caixa de descarga. Após o nível se aproximar\ndo manto de lodo, o descarte do clarificado é interrompido, passando o lodo restante ser encaminhado à lagoa de lodo, por gravidade, enquanto houver cota disponível, ou bombeado, quando o nível de lodo ficar inferior à cota máxima da lagoa de lodo. Para tanto, cada caixa de descarga está provida de um conjunto motor-bomba submersível.\nPara a determinação do volume de lodo descartado, foi considerado que o lodo proveniente da lagoa de mistura completa focará retido na primeira lagoa facultativa da série, sendo descartado em batelada, assim que o colchão de lodo atingir uma altura significativa, da ordem de 1 m, o que deve ocorrer no período de aproximadamente 200 dias. As demais lagoas atingirão este volume de lodo e intervalos maiores de cerca de 16 meses.\nf) Lagoa de Lodo\nA lagoa de lodo se constitui de uma unidade semelhante às lagoas aeradas, na sua forma e constituição, devendo ter as mesmas características quanto ao revestimento, taludes, drenagem, estruturas, etc. Sua função é a de receber o lodo descartado dos reatores anaeróbios e das lagoas aeradas, armazenando o mesmo até\nsua desidratação e destinação final. A lagoa receberá os lodos de forma intermitente,\natravés de descargas em batelada, encaminhando uma vazão regularizada até a\ndesidratação, através de duas bombas submersíveis.\nA lagoa de lodo foi projetada com uma área total de espelho d’água de 2.600\nm 2 e profundidade de 3,0 m. A lagoa terá forma quadrada, de 41,5 m de lado, sendo\nestruturada em obra de terra, devendo ser constituída de escavações e aterros\nrigorosamente compactados, com sua geometria e taludes regularizados. Os taludes e\no fundo das lagoas serão revestidos e protegidos por meio de manta de PEAD, de 2\nmm de espessura, de maneira a possibilitar total estanqueidade.\nespecificações, utilizando material de jazida, quando o material local não apresentar\nas características necessárias, e mediante autorização da fiscalização. Toda a superfície externa da lagoa será gramada, mantendo-se ainda nas laterais, rampa que permitam o acesso de veículos nas margens para manutenção e troca de equipamentos. Também nesta lagoa deverão existir canaletas de superfície, de forma a coletar as águas pluviais nos taludes. Internamente, as lagoas deverão ter as paredes e o fundo revestidos com placas pré-moldadas de concreto, conforme detalhe das lagoas aeradas de mistura completa. A manutenção do lodo em suspensão será garantida por meio de 4 misturadores, com potencia de 20 cv cada.\nPara a retirada do lodo da lagoa, será implantada uma unidade de recalque, através do uso de 2 bombas de deslocamento positivo, sendo uma reserva, com capacidade de recalque de até 15 m 3 /h a uma altura manométrica de 9 mca. A estação de recalque será implantada sobre uma ponte de concreto, onde serão fixados os equipamentos acessórios das bombas e do barrilete de recalque, que será em aço sem costura. Na ponte será instalado um pequeno guindaste para retirada das bombas e dos misturadores, sendo ainda prevista a colocação de guarda corpo nas duas laterais da mesma.\nO controle do nível da lagoa será por medidor de nível por ultra-som e o controle operacional da unidade de recalque poderá ser manual (local), ou remoto, através do sistema de controle da desidratação.\nO lodo obtido pode ser classificado como de Classe 2, podendo ser utilizado\nem agricultura, como condicionador de solos, sendo que esta alternativa será\ng) Desidratação de Lodo\nO lodo digerido acumulado na lagoa de lodo é bombeado até o galpão de desidratação, Neste processo, o lodo sofre a adição de um coagulante (polieletrólito) e é levado a uma centrífuga para retirada da água, que é bombeada de volta às lagoas facultativas. A parte sólida gerada será armazenada em caçambas. Todo o equipamento necessário estará abrigado em um galpão aberto, com estrutura mista de pilares de concreto e cobertura de estrutura em perfis metálicos e telhas cerâmicas do tipo colonial.\nO galpão terá ainda um piso de alta resistência e colunas em concreto\naparente. Os muros internos de contenção entre os diferentes níveis deverão ser rebocados e pintados com pintura acrílica impermeável. A iluminação será baseada em luminárias presas às colunas de concreto, alimentadas por fiação apoiada em bandejas também fixadas nas colunas.\nAs entradas do galpão serão totalmente abertas, com passagem pavimentada\npara o estacionamento tanto no nível de descarga como no nível inferior, de acumulação de lodo desidratado, para retirada das caçambas.\nO galpão terá 3 níveis de piso diferentes, para dividir as áreas de acordo com o tipo de utilização. O piso superior será destinado aos equipamentos de processo, com espaço adequado à circulação dos operadores e manutenção dos equipamentos. Sob este piso também passará toda a tubulação principal, fixado através de abraçadeiras em aço inoxidável. O piso intermediário, será destinado à carga e descarga de insumos, como produtos químicos, peças de reposição e outros. O terceiro, situado num plano mais baixo, deverá ser empregado para a movimentação de caçambas de acumulação de lodo desidratado e mesmo o empilhamento de lodo excedente até que o mesmo seja encaminhado para o aterro sanitário, conforme licença da prefeitura a ser providenciada pelo CODAU.\nToda a unidade deverá ser automática e interligada de forma a realizar e informar a dosagem de polieletrólito, centrífugas, etc.\nSistema de desidratação: O sistema de desidratação será composto dos seguintes equipamentos:\n• Uma centrífuga com capacidade de desidratar 15 m 3 /h de lodo digerido proveniente dos reatores anaeróbios e lagoas aeradas, com uma concentração entre 0,5% e 4,0%, devendo ser atingida, ao final da desidratação, a concentração de 25%.\n• Duas bombas de alimentação de fluxo positivo, com capacidade de 5 a\n15 m 3 /h, dispostas na lagoa de lodo.\n• Dois tanques de preparo e mistura de polieletrólito.\n• Duas bombas dosadoras de solução de polieletrólito com capacidade de 0,3 a 1,0 l/s.\n• Medidor eletromagnético de vazão da solução de polieletrólito, com medição digital e possibilidade de leitura, registro e totalização dos valores medidos.\n• Medidor eletromagnético de vazão de lodo afluente, com medição digital e possibilidade de leitura, registro e totalização dos valores medidos.\n• Esteiras transportadoras de lodo desidratado até as caçambas.\n• Elevatória de água de retorno, composto de duas bombas com capacidade para 15 m3/h a uma altura manométrica de 25 m.\n• Comando e controle operacional do sistema de desidratação.\n4.3 – Produtos Químicos Utilizados para Tratamento dos Esgotos\nNa desidratação de lodo por centrifugação da ETE Rio Uberaba será utilizado um polieletrólito, armazenado em dois tanques de mistura de 15 m 3 dentro do galpão de lodo.\nSerá colocada cal nas caçambas de armazenamento de resíduos sólidos (lodos), com a finalidade de minimizar eventuais emissões de odores. Os lodos serão posteriormente destinados ao aterro sanitário.\n4.4 - Etapa de Execução – Informações Gerais\nAs ações sobre de limpeza de terreno, remoção da vegetação, movimentos de terra, bem como a localização e dimensionamento preliminar das atividades no canteiro de obras e descrição de equipamentos e técnicas construtivas empregadas nas escavações e nos movimentos de terra serão apresentados posteriormente no Projeto Executivo. Da mesma forma, as informações sobre localização e caracterização das áreas de empréstimo e bota-fora serão posteriormente adicionadas, quando do detalhamento do Projeto Básico. No entanto, deve-se destacar que toda a área de bota-fora ou de retirada de material, bem como a faixa verde de proteção da ETE deverá ser recuperada, utilizando ao máximo a vegetação nativa do local. A contratada deverá tomar o cuidado de depredar o mínimo possível a vegetação nativa, dentro e fora da área da ETE, principalmente na faixa de proteção de 50m prevista ao longo do Rio Uberaba, onde não deverá ser removido qualquer exemplar arbóreo.\nA mão de obra empregada será preferencialmente local, sendo que a\nnecessidade de pessoal especializado deverá ser suprida pela construtora.\n4.5 - Etapa de Operação – Informações Gerais\nO período de pré-operação deverá ser de aproximadamente 6 a 12 meses,\nsendo recomendável que a empresa projetista realize o acompanhamento da pré-\noperação visando garantir o bom funcionamento das estações de tratamento.\nOs procedimentos operacionais, referentes às unidades de destinação final do lodo e resíduos gerados, bem como os procedimentos operacionais, regime de funcionamento e programas de manutenção da ETE serão devidamente apresentados e detalhados no Projeto Executivo, sendo que a projetista deverá fornecer um manual de operação e manutenção das estações implantadas.\nNo entanto, e de modo geral, todos os processos e equipamentos utilizados na estação deverão ter seu funcionamento, operação e manutenção detalhados para a equipe de operação e manutenção do CODAU, através de treinamento específico. O treinamento deverá incluir o material áudio visual e publicações necessárias para os cursos, devendo simular ocorrências e reproduzir, em escala real, os principais procedimentos de operação e manutenção nos equipamentos fornecidos. Os treinamentos deverão contar com pessoal de apoio dos fabricantes dos equipamentos, serem acompanhados dos respectivos manuais de operação e manutenção e englobarem a seguinte carga horária mínima:\n• Treinamento geral de operação da ETE (4 operadores, 2 dias);\n• Treinamento de operação do tratamento preliminar (4 operadores, 1 dia);\n• Treinamento de operação dos reatores anaeróbios (4 operadores, 1 dia);\n• Treinamento de operação do sistema de aeração (4 operadores, 2 dias);\n• Treinamento de manutenção das bombas (4 mecânicos, 2 dias);\n(4mecânicos, 1 dia);\n• Treinamento de lubrificação da ETE (4 mecânicos, 1 dia);\n• Treinamento de manutenção das válvulas e atuadores (4 técnicos, 1 dia);\n• Treinamento de manutenção do sistema de aeração (4 técnicos, 2 dias);\n• Treinamento de programação dos CLPs, para cada marca diferente utilizada (2 técnicos, 2 dias);\n• Treinamento de operação dos equipamentos elétricos da estação (2 técnicos, 2 dias).\n5 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA\n5.1 – Considerações sobre as Delimitações das Áreas de Influência\nA definição de área de influência é dada pela abrangência espacial dos efeitos de determinada intervenção sobre os vários componentes ambientais, que podem integrar o meio físico, biótico ou antrópico. No que diz respeito à operação da ETE, a bacia de contribuição dos esgotos domésticos a serem tratados pela ETE Rio Uberaba (que ocupa 75% da área urbana de Uberaba) poderia ser considerada como área de influência direta da Estação de Tratamento de Esgotos. Entretanto, quando se leva em conta que os efeitos do tratamento dos esgotos domésticos, mesmo sobre a bacia de esgotamento, sabidamente a melhoria da qualidade das águas municipais e da saúde da população, são efeitos indiretos (e nem por isso menos importantes) e ainda, que estes mesmos efeitos extrapolam a própria bacia de esgotamento, uma vez que repercutem a médio e longo prazo sobre a qualidade de vida de toda a população, pode-se considerar toda cidade de Uberaba como Área de Influência Indireta da ETE Rio Uberaba.\nNo entanto, quando se considera apenas a construção da ETE, nem mesmo a própria bacia esgotamento, em sua totalidade, sente seus efeitos. Estes limitar-se-ão a atingir as áreas mais próximas ao empreendimento, incluindo os terrenos vizinhos e as estradas e acessos às obras. O trecho do rio Uberaba a receber os efluentes tratados da ETE, até que ocorra a depuração completa deste poluente também é considerado área de Influência Direta, conforme ilustrado no Anexo I deste documento. Assim, neste estudo, o espaço alcançado pelos efeitos da construção da ETE será a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento proposto. E a Área de Influência Indireta (AII) será o território que acabará por sentir os efeitos (principalmente benéficos) provenientes da operação da ETE, ou seja, toda a cidade de Uberaba. Mas uma vez que a cidade de Uberaba está inserida na Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande e que a bacia hidrográfica é a unidade de gerenciamento ambiental recomendada pela Política Nacional do Meio Ambiente, esta\npassa a ser considerada no presente estudo, como a Área de Influência Indireta do empreendimento preconizado.\nA construção da ETE pode atingir de maneira direta, várias categorias de\ncomponentes ambientais, como os de natureza física (solos, águas, ar, etc), biótica (fauna e flora) ou antrópica (equipamentos de infra-estrutura urbana e pessoas ou\nfamílias que porventura residam em áreas próximas à Estação a ser implantada, de modo a serem perturbadas, em qualquer grau, por sua implantação).\nNeste caso, a Área de Influência Direta da ETE Rio Uberaba será a sub-bacia formada a partir do local de implantação desta estação e de seu entorno até o ponto em que o efluente tratado e lançado no corpo receptor, esteja completamente depurado. Neste caso, 45 quilômetros a jusante do ponto de lançamento, segundo o estudo de auto-depuração efetuado pela empresa projetista.\nO mapa apresentado no Anexo I mostra a delimitação da Área de Influência\nDireta da ETE-Uberaba, além de outras informações sobre o uso e ocupação dos solos, conforme estes ocorreram em setembro de 2004, quando o último levantamento foi efetuado.\nA seguir serão descritos os componentes físicos, bióticos e antrópicos da área de influência direta da ETE Rio Uberaba.\n5.2 - Meio Físico\n5.2.1 – Uso e Ocupação do Solo\n• Rio Uberaba\nAproximadamente uma terça parte da bacia do rio Uberaba está localizada no município de Uberaba. Nessa região, a vegetação nativa concentra-se próximo às nascentes e praticamente todo o restante da área é ocupado por pastagens. A maior parte da vegetação nativa da bacia concentra-se nos municípios de Veríssimo e Conceição das Alagoas e nestes municípios o uso da terra com agricultura e pastagens é praticamente proporcional.\nNo decorrer de 34 anos – 1964/98 - a paisagem sofreu grandes mudanças. Na década de 90, a vegetação nativa foi substituída, em sua maioria, pelas pastagens e no restante da área onde predominava a pastagem há três décadas, a agricultura avançou ocupando mais espaço. As áreas agrícolas, compostas predominantemente pelas culturas de café, milho e arroz, representaram 11,6% da área da bacia na\ndécada de 60, enquanto que, até a década de 90, foram introduzidas novas culturas como a cana-de-açúcar e o sorgo, ocupando 19,6% .\n5.2.2 – Usos da Água dos Corpos Receptores\nO município de Uberaba pertence às bacias hidrográficas do rio Grande e rio\nParanaíba. A Figura 5.1 que segue, mostra um esquema do município de Uberaba e\nsua inserção nas bacias mencionadas.\nFigura 5.1 – Situação hidrográfica do município de Uberaba-MG.\nOs principais rios que drenam a bacia do Rio Grande são: Araguari, Cabaçal, Claro, Estiva, Grande, Tijuco, Uberaba (drena os meios urbano e rural) e Uberabinha. Outros cursos importantes para o município são: córrego das Lajes (drena distrito e sede do município) e córrego da Av. Odilon Fernandes (drena distrito e sede).\nO rio Uberaba é o principal corpo hídrico do Município de Uberaba, cruzando o\nmunicípio no sentido leste/oeste. O rio Uberaba constitui-se na principal fonte de água para o abastecimento humano da cidade (retirada de vazão diária legal de 0,9 m 3 /s),\napresentando o sério agravante de não suprir a cota de abastecimento necessária no período de seca.\nApós a captação, o rio percorre 4 km recebendo lançamentos de esgoto bruto até a Ponte Velha da Universidade, já dentro da zona urbana de Uberaba. O rio\natravessa o perímetro urbano percorrendo uma distância de 4,5Km, recebendo muitos\nlançamentos de efluentes “in natura”. A jusante do ponto de lançamento o uso da água\né feito predominantemente por agricultores e pecuaristas. A Tabela 5.1 apresenta o\nlevantamento das diversas atividades potencialmente poluidoras exercidas na bacia do\nTabela 5.1 - Atividades Potencialmente Poluidoras na Bacia do Rio Uberaba.\n5.2.3 – Caracterização da Qualidade do Corpo Receptor\nDados obtidos a partir de estudos desenvolvidos pelo Instituto de Engenharia de Uberaba, patrocinados pelo CODAU, indicam que o rio Uberaba apesar de classificado como Classe II (Resolução CONAMA 20/86), pela FEAM apresenta características físicas químicas e biológicas muito próximas ao do esgoto bruto em ponto logo a jusante da captação de águas da cidade. Este fato deve-se, aos esgotos de parte da cidade de Uberaba, serem lançados sem tratamento associado à significativa retirada de água para abastecimento da cidade, captada na barragem. A Tabela 5.2 apresenta os resultados de análises dos parâmetros Oxigênio Dissolvido, DBO5 e Coliformes Fecais obtidos neste levantamento (média de dois resultados\nmedidos em Agosto e Outubro de 2001). Tabela 5.2 - Qualidade das águas do rio Uberaba\nOs resultados das analises mostram que o rio Uberaba, até o reservatório do CODAU encontra-se, atualmente atendendo aos critérios de Classe I sob o ponto de vista de OD e Classes II / I sob o ponto de vista de DBO e coliformes fecais. Após este ponto, a qualidade das águas do rio Uberaba fica muito deteriorada, devido ao lançamento “in natura” dos esgotos da cidade, recuperando-se os níveis de oxigênio dissolvido após a cidade de Conceição das Alagoas e de coliformes fecais próximo à confluência com o rio Grande.\nA DBO 5 atinge valores extremamente elevados na altura do loteamento Jardim Uberaba (75 mg/l) ultrapassando em muito os limites estabelecidos pela legislação para a Classe IV. Esta situação persiste até as imediações da cidade de Conceição das Alagoas onde a autodepuração natural do rio retorna a concentração de DBO 5 ao limite estabelecido para a Classe III, onde permanece até a confluência com o rio Grande.\nA incidência de esgoto doméstico e industrial prejudica a biodiversidade do rio,\nsendo que para o trecho do rio, próximo à Uberaba, a qualidade de água só adequou-\nse para a vida de larvas, vermes, bactérias, vírus e outros microorganismos ligados à\ndecomposição da matéria. Este fator está fortemente ligado à ocupação urbana, que\nse apropria dos recursos naturais sem sustentabilidade.\nA área de entorno da nascente do rio Uberaba encontra-se degradada,\nprincipalmente devido à ausência de proteção ciliar.\nFigura 5.2 – Bacia do Rio Uberaba com Classes de Qualidade de Água dividida em trechos\nObserva-se na Figura 5.2, que no primeiro trecho - da nascente até o ponto de\ncaptação de água do CODAU, a qualidade da água está de conformidade com o\nenquadramento oficial (FEAM/IGAM) atendendo à Classe II (CONAMA 20/86), com\nexceção das seguintes variáveis: coliforme total e fecal, alumínio, cobre, fosfato total,\nmanganês e turbidez.\nConstatou-se que para o segundo trecho – do ponto de captação de água do\nCODAU até o fim da área de influência da cidade de Uberaba - todas as variáveis\nestão fora do padrão da Classe II, atendendo ao padrão da Classe IV, conforme\nCONAMA 20/86. Esta parte do rio Uberaba é a mais poluída em função dos\nlançamentos de esgotos domésticos e industriais da cidade de Uberaba.\nSituado entre as cidades de Uberaba e Conceição das Alagoas-MG, o terceiro trecho – fim da área de influência da cidade de Uberaba até a ponte na cidade de Conceição das Alagoas – está enquadrado na Classe III (Resolução CONAMA 20/86). O rio Uberaba apresenta no seu leito o afloramento do basalto, formando pequenas quedas com escoamento turbulento, contribuindo para o processo de autodepuração, recuperando um pouco a qualidade da água.\nO principal afluente deste trecho é o rio Veríssimo, contaminado com os\nesgotos domésticos e industriais.\nO quarto trecho - da ponte na cidade de Conceição das Alagoas até a foz – está enquadrado novamente na Classe II.\n5.2.4 – Caracterização do Clima\nSegundo a EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas, existe na região o predomínio generalizado de um clima tropical considerado chuvoso, de natureza continental, apresentando duas fases predominantes, sendo a estação seca nos meses de junho a agosto e a estação úmida de novembro a março. Os meses de abril, maio, setembro e outubro podem ser classificados como de transição entre as duas estações. De acordo com a classificação universal de Köeppen, esse clima é do tipo Aw.\nA precipitação média anual é em torno de 1590 milímetros, sendo que os\nmeses mais chuvosos são dezembro e janeiro, representando cerca de 34% da\nA temperatura média anual é de 21.9° C, sendo que os\nmeses mais quentes são janeiro (23,6°C), dezembro e fevereiro (23,4° C) e os meses\nmais frios junho (18,6° C) e julho (18,5° C).\nA Tabela 5.3 apresenta os dados climático de Uberaba\nTabela 5.3 – Dados Climáticos de Uberaba\nTemperatura Média - Das Máximas\nTemp. Média - das máximas dos meses mais quentes (Jan. Fev. Mar. Abril Set. Out. Nov. Dez.)\nTemperatura Média - das mínimas\nTemperatura Média - das mínimas dos meses mais frios (Maio/Junho/Julho)\nTemperatura mínima absoluta (ocorrida no dia 19/08/03)\nUmidade Relativa - média anual\nUmidade Relativa - meses mais seco (Agosto/Outubro) – (pico 13% em agosto)\nPrecipitação Pluviométrica (Total)\nmês mais seco (Junho)\nPrecipitação Pluviométrica - mês mais chuvoso (Janeiro)\nNumero de dias de chuva\nQuantidade máxima de água/dia (ocorrida no dia 18/01/03)\nFonte: EPAMIG - Ano 2003\n5.3 – Meio Biótico\n5.3.1 – Flora\n5.3.1.1 - Remanescentes florestais próximos à ETE RIO UBERABA\nOs remanescentes florestais dentro da área de impacto direto da ETE Rio Uberaba possuem espécies típicas de Mata Ciliar às margens do Rio Uberaba, espécies típicas de Floresta Semidecídua encontradas numa área coreo na margem direita do Rio Uberaba e espécies de Cerrado dispersas em pastagens para gado.\nEspécies típicas dessas três fito-fisionomias estão esparsas individualmente e em pequenos fragmentos próximos à área de construção da ETE Rio Uberaba dentro de uma matriz de campo com pastagem para produção bovina.\nSeus sub-bosques possuem trilhas de gado que invariavelmente se alimentam\ne pisoteiam plântulas, comprometendo a regeneração de plântulas nestes poucos remanescentes.\nA Área de Proteção Permanente não contempla as exigências da legislação\npertinente, havendo somente uma fileira de árvore margeando o Rio Uberaba e,\nportanto, fora da largura exigida pela legislação ambiental.\nÉ clara a necessidade de regularização das Áreas de Preservação Permanente\ndas propriedades e implantação de cercas com mourões e arame no entorno da\nReserva Legal a fim de evitar a presença de gado perambulando dentro dos remanescentes florestais.\nNa margem do Rio Uberaba, a Aroeira-branca (Lithraea molleoides) é a planta mais abundante com indivíduos raramente ultrapassando cinco metros de altura. Os maiores indivíduos dessa mata ciliar pertencem à família Caesalpinaceae: Jatobá-do- Cerrado (Hymenaea stigonocarpa) e Copaíba (Copaifera langsdorffii) respectivamente\ne a família Combretaceae : Amarelinho (Terminalia brasiliense ) com mais de 10\nmetros de altura. Vários indivíduos de Ingá são encontrados próximos a lâmina d’\nágua do Rio Uberaba. Urundeúva (Astronium urundeúva) é uma espécie ameaçada\nde extinção para o estado de Minas Gerais.\nSegue abaixo a Tabela 5.4 com a listagem das espécies mais comumente\nencontradas dentro da área de influência direta e indireta da ETE Rio Uberaba.\nTabela 5.4 - Famílias, espécies e nomes populares das plantas encontradas próximas à ETE Rio Uberaba.\nAspidosperma macrocarpon Guatambu-do-cerrado\nSangra d' água\nSebastiana commersoniana Branquinho\nAnadenanthera macrocarpa Anginco\nQualea grandiflora Qualea parviflora\n* espécies mais abundantes;\n** espécie ameaçada de extinção em MG.\n• Indivíduos que serão retirados para construção da ETE Rio Uberaba\nEntre as espécies listadas acima, alguns indivíduos esparsos de Carvalho (Roupala brasiliensis), Pequi (Caryocar brasiliense), Copaíba (Copaifera langsdorffii), Cocão (Erytroxylum deciduum) e Aroeira-branca (Lithraea molleoides) serão removidos por estarem localizadas dentro do espaço físico da construção da ETE Rio Uberaba (Foto 1). Nenhuma dessas espécies são raras ou estão na lista de espécies ameaçadas do Brasil, sendo bastante comuns em formações secundárias e remanescentes de florestas.\nFoto 1 : Indivíduo de Pequi (Caryocar brasiliense) à direita e mais a frente, entre outros que serão retirados para a construção da ETE Rio Uberaba.\n• Área coreo\nÀ margem direita do rio Uberaba existe um fragmento de floresta semidecídua com\nalguns indivíduos de cerradão que pode servir como fonte de propágulo para outras\npossíveis áreas de recomposição vegetacional. Árvores desses fragmentos podem\nser utilizadas como fonte de sementes para coleta e preparo de mudas para\nrecomposição da matas ciliares e muitas sementes invariavelmente serão dispersas\npor aves e pelo vento. Portanto essa área fica como sendo a área fornecedora de\nsementes para o plano de recomposição vegetacional das margens do Rio Uberaba\nFoto 2 : Visualização do maior contínuo de floresta dentro da área de influência da ETE Rio Uberaba.\n• Impacto da construção dos dutos coletores da ETE Rio Uberaba\nO processo de construção dos dutos coletores que transportará o esgoto da\ncidade para a ETE Rio Uberaba causou um grande impacto negativo em alguns\nfragmentos de florestas próximos a ETE Rio Uberaba.\nEntre a cidade e a ETE Rio Uberaba existe um dos poucos remanescentes de\nfloresta semidecídua em terreno íngrime e protegendo nascentes de alguns afluentes\ndo Rio Uberaba.\nPara a passagem do duto foi aberto um trecho grande de mata nativa, em\nterreno íngrime cortando a Área de Preservação Permanente em terreno muito\nacidentado. Tanto a estrada aberta quanto os dutos correm o risco de deslizarem para\no fundo dos vales nos períodos mais chuvosos do ano (Foto 3). Uma grande\nquantidade de sedimento está sendo carreada para as nascentes desses córregos,\ncomprometendo as nascentes localizadas mais abaixo da estrada (Foto 4).\nFoto 3: Estrada aberta dentro de Área de preservação Permanente.\nFoto 4: Estrada cortando o córrego.\n5.3.2 - Fauna\nAvifanuna dos remanescentes florestais próximos a ETE Rio Uberaba\nA maioria das espécies de aves encontradas nas proximidades da ETE Rio\nUberaba possuem comportamento de forrageio em área abertas, bordas de matas,\ncapoeiras e campos úmidos. Uma minoria das espécies, a exemplo de espécies do\ngênero Basileuterus spp já citado acima possuem baixa capacidade de vôo e\nconseqüentemente na maioria das vezes encontradas no interior de matas em\navançado estágio de sucessão nos remanescentes de floresta.\nForam encontradas várias espécies típicas de ambientes ribeirinhos, como a\nLavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), Marreca-cabloca (Amazonetta brasiliense),\nArredio-do-rio (Cranioleuca vulpina), sendo todas essas espécies comumente\nencontradas as margens de corpos d’ água (Foto 5 e 6). A água do Rio Uberaba\npossui alta concentração de material orgânico, apresentando forte odor conforme se\naproxima do corpo d’ água. Essas aves e os animais que vivem nesses ambientes\npodem estar sendo afetados diretamente ou indiretamente devido ao alto nível de\npoluição desse rio.\nFoto 5: Marreca-cabloca (Amazonetta brasiliense).\nFoto 6: Arredio-do-rio (Cranioleuca vulpina)\nTabela 5.5 - Listagem da avifauna presentes na área de influência direta e indireta da ETE Rio Uberaba organizadas em Família, Espécie e Nome popular.\nBasileuterus flaveolus Canário-do-mato\nMesembrinibis cayennensis Corocoró\n* Listagem em ordem alfabética\n5.4 – Meio Antrópico\n5.4.1 – Caracterização Geral\n• Coordenadas geográficas: 19°45'51" Sul / 047°54'38" Oeste\n- máxima: 1031 m / local: Serra de Ponte Alta\n- mínima: 522 m / local: Div. Estado Sao Paulo\n- ponto central da cidade: 763,9 m\n- Norte: Uberlândia e Indianópolis\n- Leste: Nova Ponte e Sacramento\n- Oeste: Conceição das Alagoas e Veríssimo\n- Sul: Conquista, Água Comprida, Delta e Estado de São Paulo\n• Área total Município (*): 4.540,51 km 2\n− Área urbana: 256,00 km2\n− Área rural: 4.284,51 km2\n• População estimada – (IBGE, 2003): 265.823 habitantes\n• Bairros urbanos (loteamentos)\n• Parque Tecnológico 01\n• Bairros rurais:10:\n- Capelinha do Barreiro\n- Barreiro do Eli\n• Infra-estrutura de saneamento (IBGE, 2001):\n- Esgoto - Domicílios particulares permanentes com banheiro ligado à rede geral: 68.644\n- Água - Domicílios particulares permanentes com abastecimento ligado à rede geral: 68.999\n- Lixo - Domicílios particulares permanentes com lixo coletado:\n• Reservas Minerais: as principais reservas minerais do município são:\nAs principais são água mineral, argila, calcário, caulim, ferro, pedras\nbasálticas e ornamentais.\n• Hidrografia: a metade meridional do Município pertence à Bacia do rio\nGrande, sendo drenada principalmente pelo rio Uberaba. A outra\nmetade pertence à Bacia do rio Paranaíba, destacando-se nela o rio\nTijuco. Possui mais de 200 pequenos riachos e córregos.\n5.4.2 – Caracterização da Infra-estrutura de Uberaba\nQuanto à de infra-estrutura da cidade de Uberaba, segundo dados coletados\nna Prefeitura Municipal (2004), a pavimentação atinge 98% da área urbana municipal.\nA energia elétrica está ligada a 99,86% das residências urbanas e 98% das\npropriedades rurais. Em Uberaba há 01 (um) aparelho de telefone para cada grupo de\nquatro habitantes. O município conta também com uma Estação Aduaneira de Interior\nOs indicadores sociais colocam Uberaba numa posição privilegiada:\nalfabetização (95%), estabelecimentos de ensino (130), médicos por habitante (1/335),\ndentistas por habitante (1/306), leitos por habitante (1/200) e mortalidade infantil\n(19/1000). Possui três geradoras de televisão, três jornais diários e quatro rádios AM e\nquatro FM comerciais.\nNa economia, Uberaba contabiliza a existência de 1.120 indústrias, 8.602\nestabelecimentos comerciais, 2.089 propriedades rurais. É o maior produtor de soja e\nmilho de Minas Gerais. Maior centro produtor de fertilizantes do Brasil. Gerador de\n50% da produção nacional de sêmen de zebu e 25% de todo o sêmen bovino. Possui\ntrês distritos industriais.\nDas cidades do triângulo, Uberaba situa-se em estratégico entroncamento\nMunicípio é servido por:\n21 linhas intermunicipais;\n33 linhas interestaduais;\n02 linhas internacionais;\n18 empresas de transporte utilizam o Terminal Rodoviário.\naeroporto de Uberaba possui ligações com o restante do País através dos\nserviços regulares da aviação comercial, contando para tanto com excelente infra-\nestrutura física, funcionando 24 horas por dia para atendimento de passageiros, pouso\ne decolagem de aeronaves de grande porte.\nAtravés do município de Iturama, distante 180 Km, Uberaba se interliga ao\nsistema de Hidrovias Tietê Paraná, que lhe permite acesso à Bacia do Prata e ao\nEm matéria de suprimento de energia elétrica, poucos municípios brasileiros\npossuem a situação de Uberaba. O município situa-se na região onde a CEMIG -\nCompanhia Energética de Minas Gerais, concessionária do setor, possui 90% de sua\ncapacidade de geração, atualmente 5,49 milhões de kva.\nUberaba é interligada com o Sistema Integrado do Sudeste Brasileiro, com seis\nsubestações, sendo duas específicas para os Distritos Industriais.\nDesta forma a CEMIG mantém uma oferta de energia acima da demanda\nefetiva, estando em condições de atender a todo o processo de expansão do\nO turismo religioso atrai milhares de visitantes por ano. Os locais religiosos\nmais visitados são:\n• Túmulo do médium espírita Chico Xavier, situado no Cemitério Municipal São João Batista (Avenida da Saudade);\n• Igreja da Medalha Milagrosa (Rua Medalha Milagrosa, 423 - fone 3332-\n• Igreja São Domingos - inaugurada em 1904 m em estilo neogótico - (Rua Lauro Borges, 50 - fone 3332-1261);\n• Igreja Santa Rita - construída em 1854 e tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional - (Praça Manoel Terra, s/nº - fone 3312-5433).\nNo que se refere à arte e cultura, tem-se as seguintes referências:\n• Museu dos Dinossauros/Sítio Peleontológico de Peirópolis, com fósseis\npesquisas paleontológicas: Km 784 da BR-262 (21 km de Uberaba, no sentido Belo Horizonte);\n• Museu do Zebu, localizado no Parque Fernando Costa, local de realização da Megaleite. Instrui o visitante sobre a saga do gado zebu no Brasil. Único no mundo do gênero, seu acervo é constituído de peças, fotos, livros e documentos;\n• Uberfama - exposição e venda de produtos artesanais. Praça Rui Barbosa, 300, Centro;\n• Feirarte - Feira de Arte e Artesanato, com cerca de 100 expositores. Aos sábados, a partir d as 18 horas, na praça Dr. Jorge Frange, bairro São Benedito;\n• Casa do Artesão - produtos artesanais produzidos em Uberaba e região: Rua Alaor Prata, 55, Centro, fone 3332-2413.\n5.4.3 – De limitação da Área de Expansão Urbana\nA Lei Complementar N 9 de 23/06/1991 dispõe sobre o par celamento do solo\nno município de Uberaba. Esta lei atende aos princípio s definidos no Plano Diretor\nobedecendo ao disposto na legislação federal e estadual, sendo admitido apenas nas\náreas definidas na Lei Municipal do perímetro urbano.\nFigura 5.3 – Delimitação da área de expansão urbana no município de Uberaba-\nMG (Fonte: Plano Diretor de Uberaba-MG, Prefeitura Municipal de Uberaba)\n5.4.4 - Perfil Demográfico\nUberaba está em 7º lugar na classificação de Municípios mais populosos de Minas Gerais, perdendo apenas para Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Betim, e Montes Claros.\nA comparação com os índices de Minas Gerais e do Brasil (81,2% urbano e\n18,8% rural), mostram que Uberaba possui índices de urbanização muito acima da\nmédia estadual e federal, com sua população 96,9% concentrada no perímetro urbano\ne 3,1% na área rural.\nCom base em contagem estimada do IBGE para 2003 a população de Uberaba\né de 265.823 habitantes, com os seguintes dados estratificados:\n• Por sexo:\n− mulheres: 136.784 – 51,46 %\n− homens: 129.038 – 48,54 %\n• Por índice de urbanização\n− urbana: 257.583 habitantes - 96,9%\n− rural: 8.240 habitantes - 3,1%\n• Densidade Demográfica: 58,54 habitantes/km 2 .\n− densidade urbana: 1.006,18 hab./km 2\n− densidade rural: 1,92 hab./km 2\n• Taxa de crescimento: 1,66 % (2003 em relação a 2002)\nTabela 5.6 - Crescimento Populacional de Uberaba\n(1) Fonte: IBGE – censo 1996 / (2) Fonte: IBGE – Censo 2000 / (*) Estimativa IBGE\n• População da micro-região de Uberaba (Fonte: IBGE – Estimativa,\n− Veríssimo - 2.818\n− Conquista - 5.809\n− Delta - 5.246\n− Conceição das Alagoas - 18.112\n− Campo Florido - 5.577\n− Água Comprida - 2.179\n5.4.5 - Caracterização sócio-econômica da população de Uberaba\nUberaba é considerada um pólo industrial uma vez que conta com três Distritos Industriais, dotados de toda a infra-estrutura necessária, apresentando uma área total de mais de 22.000.0000 m 2 .\n• Distrito Industrial Uberaba - I\n− Localização: ao lado da BR-050, está distante 6km do centro, em uma das principais entradas de Uberaba.\n− Área: 1.683.913,00m²\n− Ramos de atividades: placas aglomeradas de madeira, móveis, alimentícias, couro, metalúrgicas, elétricas, sistemas de irrigação, beneficiamento de mármore e granito, entre outras, de pequeno, médio e grande portes.\n− Pólo Moveleiro: Minas Gerais possui a maior área reflorestada do País e detém mais de 1,5 milhão de hectares de florestas plantadas, equivalendo a cerca de 1/3 do total do Brasil. Para ampliar sua produção (30% da produção nacional de aglomerados), a SATIPEL adquiriu a maior floresta disponível na região e está em fase de plena expansão de sua fábrica e implantação de fábrica de MDF, investindo em obras e equipamentos US$ 240 milhões. A junção desta empresa com as empresas moveleiras que já existiam em Uberaba, bem como com as novas empresas que consumirão seus produtos, transformaram Uberaba em um pólo moveleiro. A cidade já exportava móveis para dez países. Sua consolidação atraiu para cá empresas como a Synteko, Sauder, entre outras. Estima-se que o pólo moveleiro irá gerar dois mil empregos diretos e seis mil indiretos. A proximidade com o mercado consumidor do sudeste, a ligação rodoviária em pista dupla até a capital paulista, a Ferrovia Centro Atlântica - FCA são algumas vantagens comparativas que garantem o fortalecimento do pólo moveleiro de Uberaba, acrescentando-se ainda a proximidade com o traçado da hidrovia do Mercosul.\nA Figura 5.4 mostra o distrito industrial I\nFigura 5.4 – Distrito Industrial I, Uberaba-MG\n• Distrito Industrial Uberaba - II\n− Localização: ao lado e com acesso direto pela BR-050. É uma das principais entradas da cidade e está a 8,5km do centro da cidade\n− Área: 2.185.760,00m2.\n− Ramos de atividades: empresas de silos graneleiros, fábricas de rações, sementes, móveis, indústria de eletrodomésticos e ferramentas, artesanato, cerâmica, roletes industriais, dentre outros.\n− Características: situado a noroeste da região urbana de Uberaba, o Distrito Industrial II possui acesso direto ao centro da cidade por dentro do Parque Tecnológico UniVerdeCidade. Com perfil diversificado, está recebendo as empresas atraídas pelo Pólo Moveleiro e interessadas na proximidade com a EADI - Estação Aduaneira de Interior (Porto Seco do Triângulo), nele instalada. Também dispõe de ramal ferroviário (FCA) e infraestrutura de fibra ótica.\n− Pólo de Confecção: Diante do crescente mercado deste ramo, somado ao grande número de empresas desse setor em Uberaba e ao expressivo número de profissionais qualificados, está nascendo a partir de uma iniciativa do Sindvestu - Sindicato da Indústria do Vestuário de Uberaba, com o apoio da Prefeitura Municipal de Uberaba e demais entidades de fomento, o Pólo de


GT Sport não é nem Gran Turismo 7 nem um Prologue, esclarece Sony | Adrenaline\nPor Carlos Felipe Estrella 29/10/2015 12:54 Comentários Reportar erro\nApós o anúncio de Gran Turismo Sport na Paris Game Week, teve gente se perguntando se o game se tratava de um substituto para Gran Turismo 7, ou se era algo parecido com o que foi feito em Gran Turismo 5: Prologue Â– na época, foi lançada uma versão limitada de GT5 enquanto o jogo completo não ficava pronto.\nMas a Sony quer que todos saibam que GT Sport não é nada disso. "Nós não estamos anunciando Gran Turimos 7 nesse ponto", confirmou, de maneira bastante direta, o presidente e CEO da Sony Europa, Jim Ryan.\n"Ã‰ justo dizer que ele [Kazunori Yamauchi, o diretor da série]. está fazendo esses jogos há algum tempo já. Acho razoável assumir que mais alguma coisa virá em breve. Seria um Prologue? Não, imagino que seja mais do que isso", completou Ryan. Quando subiu no palco ontem, Yamauchi aproveitou seu tempo para falar das melhorias nos gráficos e no som de GT Sport, em comparação com Gran Turismo 6.\nA Sony deverá promover um beta de GT Sport no começo de 2016. Segundo o site VG24/7, Ryan está confiante de que os gamers poderão jogar algum Gran Turismo no PS4 ainda em 2016.


Rua Direita ≡ É necessário garantir o funcionamento do Posto Médico de Tendais!\npor Rua Direita | 2014.11.17 - 23:05\nComunicado do Partido Comunista\nO povo da Freguesia de Tendais está sobressaltado e preocupado. Há cerca de um ano que interromperam as consultas médicas que o 25 de Abril assegurou na Freguesia.\nNas últimas semanas ficou claro que o Governo, num descarado ataque à filosofia do Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer encerrar definitivamente o Posto Médico.\nEste Governo está a concretizar agora com os serviços médicos, o que vem tentando há anos. Quer fazer o que já fez com as escolas e os tribunais e o que quer fazer com as Repartições de Finanças. Acabar com todos os serviços públicos fundamentais para as populações, pura e simplesmente.\nUsam da sonsice do costume: dizem que as pessoas ficam mais bem servidas frequentando o Centro de Saúde de Cinfães. Mentem! O Centro de Saúde de Cinfães tem muitos utentes e poucos médicos. Por esse facto, não pode atender mais gente em boas condições.\nPara além disso, a sede do concelho fica longe da Freguesia de Tendais e das suas múltiplas localidades, inseridas na encosta Norte da Serra do Montemuro, com a agravante de não existirem transportes públicos que possam ser utilizados pelas populações.\nNão se trata de alterar as condições de atendimento transferindo os utentes de Tendais para Cinfães. O que está em causa é manter o atendimento médico local à população de Tendais ou acabar com ele.\nPela importância da questão, entendemos que a Câmara de Cinfães devia ter uma atitude mais interveniente no processo de manutenção dos serviços médicos em Tendais, ao lado do povo da freguesia.\nA Comissão Concelhia de Cinfães do PCP manifesta a sua activa solidariedade com o povo de Tendais e apoia a sua justa reclamação de que seja mantido em funcionamento o Posto Médico. Para tanto, solicitámos ao nosso Grupo Parlamentar na Assembleia da República, que hoje mesmo questione o Ministro da Saúde sobre esta grave situação.\nCinfães, 17 de Novembro de 2014


Mande sugestões e tire todas suas dúvidas — Bloga aí\nMande sugestões e tire todas suas dúvidas\nTem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Envie aqui no formulário.\nOu se preferir, entre em contato pelo @bloga.ai no Instagram!\nMotivo do contato * DúvidaSugestãoColaboraçãoPublicidade\nMeu blog deve ter domínio e hospedagem própria?\nSe o seu objetivo é ganhar dinheiro com o blog, ter domínio e hospedagem própria é uma recomendação! Além de trazer mais segurança, é através deste investimento que possibilita o uso do wordpress.org, uma das ferramentas mais eficaz para a criação de blogs e sites.\nUtilizar um serviço de hospedagem grátis (como por exemplo o Blogger e Wix) não é ruim, aconselho muito para quem deseja ter o blog como hobby, mas definitivamente não é a melhor opção para quem quer ganhar dinheiro com isto. Por serem plataformas gratuitas elas oferecem funcionalidades básicas e limitadas para quem não possui conhecimentos em HTML, principalmente quando refere-se a SEO. Além disso, quando hospedado em uma hospedagem grátis o seu blog não é seu, e pode ser deletado a qualquer momento – apesar de ser difícil de acontecer.\nA Hostgator é uma das melhores empresas de hospedagem de sites/blogs, e sem dúvida a melhor opção se você quer criar um blog no WordPress.org gastando pouco. É possível criar um blog a partir de R$ 5,99 por mês a partir do plano anual com o link exclusivo do Love is Colorful de 50% de desconto.\nRecapitulando, alguns benefícios de ter hospedagem própria:\n• Blog mais profissional diante as marcas e com mais segurança\n• Facilidade de alterações e funcionalidades através dos plugins\n• Apenas R$ 5,99 por mês a partir do plano anual\n• O blog é totalmente seu!\nAconselho acessar o passo a passo que escrevi para vocês de como criar um blog no wordpress.org.\nComo ter um blog no WordPress org?\nSe o seu objetivo é ganhar dinheiro com o blog, ter domínio e hospedagem própria torna-se essencial! Além de trazer mais segurança, é através deste investimento que possibilita o uso do wordpress.org, uma das ferramentas mais eficaz para a criação de blogs e sites.\nRecapitulando, alguns benefícios de se ter hospedagem própria:\nBlog mais profissional diante as marcas e com mais segurança;\nWordPress.com: hospedagem gratuita, assim como o Blogspot, porém com funcionalidades bem limitadas. Além disso, a plataforma oferece algumas opções de planos pagos.\nWordPress.org: programa de gerenciamento de conteúdo, que vocês instá-la na sua hospedagem própria, e te oferece inúmeras funcionalidades para a criação de um blog.\nPasso a passo de como criar um blog no WordPress.org!\nComo aumentar os acessos do blog?\nComeçar um blog não é uma tarefa fácil! E vale lembrar que não importa o quão bom seja o seu conteúdo, ele não será visto sem estratégias de marketing. Abaixo selecionei algumas estratégias:\nOtimize o SEO do seu blog:\nPorém, para criar um site que atenda todas as necessidade dos mecanismos de busca e aparecer na primeira página, não é algo fácil e rápido. Pelo contrário, é uma tarefa que demanda muito tempo e um bom planejamento.\nExistem várias métricas, e programas que te ajudam a alcançar o seu objetivo, além de acompanhar a sua evolução:\nGoogle Search Console: ferramenta que mostra como o Google vê seu site;\nKeyworldtool.io: site para encontrar palavras chaves longas para inserir nos posts;\nYoast SEO: plugin para Worpress.org que ajuda na configuração do SEO no blog.\nUtilize o Pinterest:\nQuero aprender outras maneiras do meu blog crescer!\nMonetização é quando conseguimos gerar uma receita com um site/blog, seja através de anúncios, parcerias, links e entre outros. Com as ferramentas corretas, o blog se torna uma ótima fonte de renda. Caso você saiba aplicar as técnicas de monetização, será possível fazer dinheiro enquanto dorme ou viaja. Existe algo melhor?\nMinha principal dica para quem quer ganhar dinheiro blogando é: tenha sua própria hospedagem – já que com ela você aparecerá mais profissional e possibilitará ter controle total.\n• Afiliados: você receberá um link personalizado de uma loja e para todos que efetuarem uma compra através do seu link, você receberá uma porcentagem do valor – é a maneira que mais gosto de trabalhar, e inclusive já expliquei sobre como ganhar dinheiro com marketing de afiliados\nQuero aprender outras maneiras de monetização


Novo HTC One suporta a Qualcomm Quick Charge 2.0 - TecheNet\nNovo HTC One suporta a Qualcomm Quick Charge 2.0\nO HTC One lançado no ano passado trouxe um novo brilho ao mercado dos smartphones em muitas formas, mas as velocidades de carregamento da sua bateria não era o seu forte claramente. O dispositivo foi lançado pouco tempo antes da Qualcomm disponibilizar a tecnologia Quick Charge que permitia aos dispositivos com processadores Snapdragon carregarem muito mais rápido.\nMas com o lançamento do novo HTC One (m8) já iremos poder utilizar essa tecnologia da Qualcomm pois o dispositivo suporta a Quick Charge 2.0. O único problema é deveremos ter de esperar algum tempo para tirar proveito desta tecnologia.\nA Qualcomm afirma que a tecnologia Quick Charge 2.0 (introduzida com o Snapdragon 800) permite carregamentos até 75% mais rápidos quando comparado com dispositivos sem a tecnologia Quick Charge.\nCom o novo HTC One (m8) a HTC incluiu um carregador de 1.5A que apenas suporta a Quick Charge 1.0, que será de qualquer forma bastante mais rápido do que o original One. Para começar a tirar o máximo proveito da Quick Charge 2.0 irá ter de aguardar que a HTC coloque no mercado um novo carregador que suporte 1.67A, tornando-o compatível com a última versão da Quick Charge.