MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Manuale dell Utente. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS - PDF\nDownload "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Manuale dell Utente. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS"\n1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Manuale dell Utente Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS\n2 Sommario Sommario 1. Introduzione 5 Introduzione 5 Esonero della responsabilità 5 Elenco abbreviazioni 6 Requisiti di sistema 6 2. Primi passi 8 Accesso e setup iniziale 8 Install. guidata 9 Funzionamento 13 Web Server Struttura 13 Viste impianto, gruppo e inverter 14 Livelli di sicurezza 16 Modificare la lingua 16 Compatibilità nelle reti con altri inverter TripleLynx Pro 17 Gestione dei dati registrati mediante Web Server integrato 17 Grafici 17 Esportazione dei dati registrati 17 Notifica resa ed eventi 17 Caricare sul portale web o sul server FTP Visualizza 19 Sommario  [Impianto, Gruppo, Inverter] 19 Grafici  [Impianto, Gruppo, Inverter] 19 Visualizzazione dell'impianto 19 Visualizzazione di gruppo 20 Visualizzazione inverter Stato 22 Stato 22 Condizioni ambientali  [Inverter] 22 Fotovoltaico  [Inverter] 22 Valori FV correnti  [Inverter] 22 Valori FV massimi  [Inverter] 22 Potenza FV in ingresso  [Inverter] 22 Resistenza di isolamento  [Inverter] 23 Configurazione FV  [Inverter] 23 Rete CA  [Inverter] 23 Valori correnti  [Inverter] 23 L _06 1\n3 Sommario Valori massimi  [Inverter] 23 Controllo corrente residua  [Inverter] 23 Gestione di rete  [Inverter] 23 Potenza reattiva  [Impianto] 24 Inverter  [Inverter] 24 Generale  [Inverter] 24 Tensione bus CC  [Inverter] 24 Temperature circuito stampato  [Inverter] 24 Numero di giri delle ventole  [Inverter] 25 Temperature modulo di potenza  [Inverter] 25 Cod. art. e num. seriale PCB  [Inverter] 25 Versione software PCB  [Inverter] 25 Tempo di funzionamento  [Inverter] 25 Versione software  [Impianto] 25 Stato upload  [Impianto] 25 Scansione FV  [Impianto, Inverter] 26 Stato impianto  [Impianto] Registro 28 Registrazione 28 Inform. gen.  [Impianto, Inverter] 28 Declassamento  [Inverter] 28 Registro dati  [Inverter] 29 Log di produzione  [Impianto, Inverter] 29 Log di irraggiamento  [Impianto, Inverter] 30 Log eventi  [Inverter] 30 Log modifiche  [Inverter] 30 Log gestione di rete  [Impianto, Inverter] 31 Potenza reattiva  [Inverter] Setup 32 Calibrazione  [Impianto, Inverter] 32 Sensori  [Impianto, Inverter] 32 Array FV  [Inverter] 32 Ambiente  [Impianto, Inverter] 33 Comunicazione [Impianto, Inverter] 33 RS485  [Inverter] 34 Setup IP  [Inverter] 34 Canale di comunicazione  [Impianto] 35 Impostazione GPRS  [Impianto] 36 2 L _06\n4 Sommario Impostazione SMTP  [Impianto] 36 Upload Magazzino dati  [Impianto] / server FTP 38 Accesso remoto  [Inverter] 39 Relè  [Inverter] 39 Funzionalità relè - allarme  [Inverter] 39 Funzionalità del relè - autoconsumo  [Inverter] 40 Dettagli inverter  [Inverter] 40 Inform. gen.  [Inverter] 40 Data e tempo  [Impianto, Inverter] 41 Registrazione  [Inverter] 42 Intervallo di registrazione  [Inverter] 42 Capacità di registrazione [Inverter] 43 Elimina registri  [Inverter] 43 Gestione della rete  [Impianto] 43 Inform. gen.  [Impianto] 43 Configuraz. relè  [Impianto] 44 Curve di setpoint  [Impianto] 45 Valori di riserva  [Impianto] 47 Messaggistica  [Impianto, Inverter] 47 Destinatario  [Impianto] 47 Resa  [Impianto] 48 Upload DW  [Impianto] 49 Rapporto di prestazione  [Impianto] 50 Errore di comunicazione  [Impianto] 51 Sovrascrittura dati  [Impianto] 51 Stato impianto  [Impianto] 51 Data e ora  [Impianto] 54 Sicurezza  [Impianto, Inverter] 54 Dettagli setup  [Impianto, Inverter] 55 Dettagli  [Inverter] 55 Media 10 min  [Inverter] 55 ROCOF  [Inverter] 55 Configurazione FV  [Inverter] 56 Assistenza  [Impianto] 57 Duplica  [Impianto] 57 Backup impostazioni  [Inverter] 58 Rapporto impostazioni  [Inverter] 59 Web Server  [Impianto] 59 Ammin  [Impianto] 59 L _06 3\n5 Sommario Utenti  [Impianto] 60 Profili  [Impianto] 60 Dettagli impianto  [Impianto, Inverter] 61 Scansione FV  [Impianto, Inverter] Connessione remota 64 Connessione remota Appendice A - Mappa 65 Visualizzazione dell'impianto 65 Visualizzazione di gruppo 69 Visualizzazione inverter 70 4 L _06\n6 1. Introduzione 1. Introduzione Introduzione Queste istruzioni descrivono il TripleLynx Pro Web Server e spiegano come usarlo. Fare riferimento all'area di download in per le istruzioni più recenti. Il capitolo Connessione remota contiene informazioni per stabilire l'accesso tramite Internet. Il capitolo Introduzione spiega il setup iniziale e il funzionamento del Web Server. I capitoli rimanenti spiegano le funzioni in ogni menu. Il capitolo finale, Mappa del sito, fornisce una panoramica di tutte le voci del menu Esonero della responsabilità Copyright e limitazione della responsabilità Adottando il presente manuale l'utente acconsente all'utilizzo delle informazioni ivi riportate unicamente per la messa in funzione delle apparecchiature fornite da Danfoss o apparecchiature fornite da terzi a patto che tali apparecchiature permettano la comunicazione con le apparecchiature di Danfoss mediante un link di comunicazione seriale Ethernet. Danfoss non garantisce che un programma software prodotto in base alle linee guida fornite in questo manuale funzioni correttamente in ogni ambiente fisico, hardware o software. In nessun caso Danfoss sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali dovuti all'impiego o all'impossibilità di utilizzare le informazioni incluse nel presente manuale; in particolare Danfoss non è responsabile di eventuali costi che includono e non si limitano a quelli derivanti da perdite di profitto o ricavo, perdita o danneggiamento di apparecchiature, perdita di programmi software, perdita di dati, costi delle relative sostituzioni o altri reclami di terze parti. I nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo manuale possono essere marchi di fabbrica registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Non usare i dati ottenuti dall'inverter per scopi di fatturazione. I dati raccolti dall'inverter TripleLynx sulla potenza generata dall'impianto FV possono deviare da quelli visualizzati dal misuratore di energia fino al 3 %. Salvo diversamente indicato, i valori vengono calcolati sulla base della potenza attiva. L _06 5\n7 1. Introduzione 1 Simbolo Nota esplicativa Corsivo 1) Indica il riferimento a una sezione del presente manuale. 2) Il corsivo viene anche utilizzato per indicare una modalità di funzionamento, ad es. la modalità di funzionamento Conness. in corso. [ ] usato nel testo 1) Racchiude un percorso di navigazione del menu. 2) Anche utilizzato per racchiudere abbreviazioni come [kw]. [x] posto in alto nelle intestazioni Indica il livello di sicurezza. [Impianto] Questa voce non è accessibile a livello di impianto. [Gruppo] La voce di menu è accessibile a livello di gruppo o superiore. [Inverter] La voce di menu è accessibile a livello di inverter o superiore. Indica un passo all'interno della navigazione a menu. Notare, informazioni utili. Precauzioni, informazioni di sicurezza importanti. #... # Nome dell'impianto, gruppo p inverter in sms o messaggio , ad es. #nome impianto#. Mappa del sito Simbolo [x] Tabella 1.1: Simboli Nota esplicativa Indica un sottomenu. Definisce il livello di sicurezza corrente, dove x è compreso tra 0 e Elenco abbreviazioni APN Upload DW DHCP DNO DNS FF FTP GPRS GSM ISP LAN MAC P PLA PNOM Potenza PSTC Potenza PR Q RCMU ROCOF RTC S SIM SMTP SW Requisiti di sistema Nome punto di accesso (per GPRS) Upload magazzino dati dei dati dell'inverter registrati, anche noto come upload del portale web Protocollo di configurazione host dinamico - allocazione dinamica degli indirizzi IP Operatore rete di distribuzione energia elettrica Sistema del nome di dominio Fill Factor Protocollo trasferimento file General Packet Radio Service Sistema globale di comunicazione mobile Fornitore di servizi Internet Rete locale Media Access Control, un numero univoco hardware dell'inverter P è il simbolo della potenza reale e si misura in Watt (W) Regol. livello di potenza in condizioni nominali Condizioni di test standard Rapporto di prestazione Q è il simbolo della potenza reattiva e si misura in volt-ampere reattivi (VAr) Sistema di monitoraggio della corrente residua Tasso di variazione della frequenza Orologio in tempo reale S è il simbolo per la potenza apparente ed è misurata in volt ampere (VA) Modulo d'identità dell'abbonato Simple Mail Transfer Protocol Software Il TripleLynx Pro Web Server viene fatto funzionare esclusivamente da un browser web (Internet Explorer a partire dalla versione 5 o Firefox a partire dalla versione 2) con: - accesso diretto tramite collegamento PC all'interfaccia Ethernet della scheda di comunicazione (vedi Accesso al TripleLynx) oppure 6 L _06\n8 1. Introduzione - accesso remoto tramite Internet (vedi Collegamento remoto). In tutte le versioni linguistiche, i seguenti caratteri sono supportati e possono essere inseriti tramite il Web Server: 1 Lettere abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Lettere maiuscole ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Numeri Caratteri % Nota! Non sono consentiti spazi nel nome inverter. Per il nome di impianto, gruppo e inverter sono supportati solo i seguenti caratteri: Lettere abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Lettere maiuscole ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Numeri Caratteri speciali - _. Nota! Non sono consentiti spazi nel nome inverter. L _06 7\n9 2. Primi passi 2. Primi passi Accesso e setup iniziale Accesso tramite l'interfaccia Ethernet del PC Modificare immediatamente il login e la password Web Server dell'inverter master per una sicurezza ottimale quando ci si collega all'internet. Per modificare la password andare a [Setup Web Server Admin]. Sequenza di setup: 1. Selezionare quale inverter verrà impostato come master. 2. Non aprire il coperchio di questo inverter. Fare riferimento del TripleLynx Manuale di installazione per istruzioni. 3. Collegare l'interfaccia RJ45 dell'inverter dell'interfaccia Ethernet del PC usando un cavo patch (cavo di rete cat5e, incrociato o passante diretto). 4. Sul PC, attendere finché Windows segnala una connettività limitata (se non è presente alcun DHCP). Quindi aprire il browser Internet. 5. Digitare nel campo dell'indirizzo: Trovare il numero di serie sulla targhetta del prodotto situata sul lato dell'alloggiamento. 'Nomeinverter' sono le ultime 10 posizioni del numero di serie (1). Disegno 2.1: Etichetta del prodotto 6. Si apre la finestra di dialogo Web Server di login. 7. Digitare 'admin' nei campi utente e password e fare clic su [Log in]. 8. Dopo il login iniziale l'inverter esegue un'installazione guidata. Assicurare che le finestre a comparsa siano abilitate prima che l'installazione guidata parti. 8 L _06\n10 2. Primi passi Install. guidata Passo 1 di 7: impostazione master Per impostare un inverter master, fare clic su [Impostare questo inverter come master]. Viene effettuata una scansione per identificare gli inverter nella rete. Una finestra a comparsa mostra gli inverter identificati con successo. Fare clic su [ok] per confermare che è stato trovato il numero corretto di inverter. 2 Disegno 2.2: Passo 1 di 7: impostazione master Per cambiare questa impostazione in un secondo momento, fare riferimento a Setup, Dettagli inverter. Passo 2 di 7: lingua di visualizzazione Selezionare la lingua di visualizzazione. Questa non è un'impostazione paese. La lingua predefinita è l'inglese. Disegno 2.3: Passo 2 di 7: lingua di visualizzazione Per modificare l'impostazione della lingua in un secondo momento, fare riferimento a Setup, Dettagli setup. L _06 9\n11 2. Primi passi Passo 3 di 7: ora e data 2 Invio orario nel formato a 24 ore. data fuso orario La precisione è importante perché la data e l'ora vengono usati per scopi di registrazione. La regolazione per l'ora legale è automatica. Disegno 2.4: Passo 3 di 7: ora e data Per modificare queste impostazioni in un secondo momento, fare riferimento a Setup, Dettagli inverter, Impost. data e ora. Passo 4 di 7: potenza installata Per ogni ingresso FV, immettere area superficiale potenza installata Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx. Un'impostazione scorretta può avere gravi conseguenze per l'efficienza produttiva. 10 L _06\n12 2. Primi passi 2 Disegno 2.5: Passo 4 di 7: potenza installata Per modificare la potenza installata, fare riferimento a Setup, Calibrazione, Array FV. Passo 5 di 7: impostazione paese Selezionare l'impostazione paese per l'impianto. Per soddisfare i requisiti della rete a media tensione, selezionare un'opzione paese che termina con MV. L'impostazione predefinita è [non definito]. Selezionare nuovamente l'impostazione paese per confermare. L'impostazione viene attivata immediatamente. La selezione corretta è essenziale per soddisfare gli standard locali e nazionali. Un'impostazione scorretta può avere conseguenze serie. Disegno 2.6: Passo 5 di 7: impostazione paese L _06 11\n13 2. Primi passi 2 Nota: Se le impostazioni iniziali e di conferma sono diverse, la selezione del paese viene cancellata la procedura guidata ricomincia dal passo 5 Se le impostazioni iniziali e di conferma corrispondono, ma sono scorrette, contattare l'assistenza. Per modificare l'impostazione paese in un secondo momento, fare riferimento a Setup, Dettagli setup. Passo 6 di 7: replica Per replicare le impostazioni dai passi 1 a 6 su altri inverter nella stessa rete Seleziona inverter Fare clic [Replica] Nota: Quando la configurazione FV, la potenza FV installata e l'area array FV degli inverter asserviti nella rete sono diverse rispetto a quelle del master, non replicare. Impostare gli inverter asserviti separatamente. Disegno 2.7: Passo 6 di 7: replica Passo 7 di 7: avvio dell'inverter L'inverter si avvierà automaticamente una volta completata la sequenza di installazione (vedi il Manuale di installazione TripleLynx) e l'irraggiamento solare è sufficiente. La sequenza di avvio, incluso l'autotest, richiede alcuni minuti. 12 L _06\n14 2. Primi passi 2 Disegno 2.8: Passo 7 di 7: avvio dell'inverter Per modificare il setup in un secondo momento, accedere all'inverter tramite l'interfaccia web o il display a livello di inverter. Per modificare il nome dell'inverter, andare a [Setup Dettagli inverter] Per abilitare la modalità master, andare a [Setup Dettagli inverter] 2.2. Funzionamento Web Server Struttura La panoramica Web Server è strutturata come segue. Disegno 2.9: Sommario 1. Nome impianto: Visualizza il nome corrente dell'impianto: Fare clic sul nome dell'impianto per visualizzare la vista dell'impianto. L _06 13\n15 2. Primi passi 2 Modificare il nome dell'impianto in [Setup Dettagli impianto]. 2. Menu gruppi: Visualizza i gruppi di inverter: Gli inverter per default fanno parte del gruppo 1 Fare clic su un nome del gruppo per visualizzare la vista del gruppo e una lista di inverter nel gruppo. Modificare il nome del gruppo tramite [Setup Dettagli inverter] nella vista inverter. 3. Membri del gruppo: Visualizza i nomi degli inverter attualmente selezionati nel gruppo. Il nome di default dell'inverter si basa sul nome seriale (vedi la sezione Accesso al Web Server): Fare clic sul nome dell'inverter per visualizzare la vista dell'inverter. Modificare il nome dell'inverter tramite [Setup Dettagli inverter] nella vista inverter. 4. Menu principale: Questo menu corrisponde al menu principale nel display dell'inverter. 5. Sottomenu: Il sottomenu corrisponde alla voce del menu principale attualmente selezionato. Qui sono visualizzati tutti gli elementi del sottomenu facenti parte di un particolare elemento del menu principale. 6. Area dei contenuti: Il menu principale del Web Server e i sottomenu sono identici ai menu nel display dell'inverter. Il contenuto del sottodisplay visualizzato qui corrisponde al sottomenu selezionato: [Sommario]. In alcune pagine è presente anche un menu orizzontale per consentire una migliore leggibilità. 7. Piè di pagina: opzione sulla barra a piè di pagina: Lingua: apre una finestra a comparsa. Fare clic sulla bandiera del paese per cambiare la lingua del Web Server alla lingua desiderata la sessione attiva. Contatti: apre una finestra a comparsa che visualizza l'informazione di contatto di Danfoss. Logout: apre la casella di dialogo di log-in / log-out. Livello di sicurezza: visualizza il livello di sicurezza attuale come spiegato nella sezione Livelli di sicurezza. Nota: Il contenuto delle modifiche al menu principale in funzione della vista attualmente selezionata: l'impianto, un gruppo di inverter o un singolo inverter. La vista attiva è indicata dal testo in rosso Viste impianto, gruppo e inverter Le schermate panoramiche per la vista dell'impianto, la vista del gruppo e la vista dell'inverter, visualizzano tutte la stessa informazione di stato generale. 14 L _06\n16 2. Primi passi 2 Disegno 2.10: Visualizzazione dell'impianto Elemento Unità Vista Descrizione: Impianto Inverter e gruppo Stato impianto generale - x Rosso: PR impianto <50% oppure: Qualsiasi inverter nella rete - in modalità a prova di guasto oppure - mancante dalla lista di scansione, nessun contatto con il master Giallo: Qualsiasi inverter nella rete - con PR<70% o - in modalità Conness. in corso o Non conn alla rete Verde: PR impianto 70% e - tutti gli inverter con PR 70% e - tutti inverter nella modalità Non conn alla rete x Rosso: PR inverter <50% o l'inverter ha un errore Giallo: PR inverter tra 51% e 70% o l'inverter è nella modalità di Conness. in corso Verde: Nessun errore e - PR inverter 70% e - inverter nella modalità "connesso alla rete" Produzione attuale kw x x Livello di produzione di energia in tempo reale Resa oggi kwh x x Resa cumulativa giornaliera Ricavo totale Euro x x Ricavo cumulativo dall'avvio iniziale Risparmio CO2 totale kg x x CO2 cumulativo risparmiato dall'avvio iniziale Rapporto di prestazione % x x Rapporto di prestazione in tempo reale Resa totale kwh x x Resa cumulativa dall'avvio iniziale Regolazione del limite di potenza % x Limite di potenza massima in % dell'uscita nominale in CA dell'inverter. Nota: Per calcolare il rapporto di prestazione è richiesto un sensore di irraggiamento, vedi [Setup Calibrazione]. L _06 15\n17 2. Primi passi 2.3. Livelli di sicurezza 2 Tre livelli di sicurezza predefiniti filtrano l'accesso utente ai menu e alle opzioni. Livelli di sicurezza: Livello 0: utente generico, non è necessaria alcuna password Livello 1: Installatore / tecnico di manutenzione Livello 2: installatore / tecnico di manutenzione (accesso esteso). Quando ci si collega al Web Server in qualità di Ammin, l'accesso avviene con il livello di sicurezza 0. I seguenti account utente creati danno accesso a un sottoinsieme predefinito di menu, in base al profilo utente. Definire il profilo utente in [Impianto Impostazione Web server Profili] L'accesso ai livello 1 e 2 richiede un login assistenza comprendente un ID utente e una password. Il login assistenza permette l'accesso diretto a un livello di sicurezza specifico, per la durata della giornata corrente. Richiedere il login assistenza da Danfoss. Immettere il login tramite la finestra di dialogo di login Web Server. Una volta terminata l'operazione di assistenza, effettuare il logout in [Impostazione Sicurezza]. Il Web Server scollega l'utente automaticamente dopo 10 minuti di inattività. I livelli di sicurezza sono simili sul display dell'inverter e sul Web Server. Un livello di sicurezza consente l'accesso a tutti gli elementi del menu allo stesso livello di sicurezza nonché a tutti gli elementi di menu accessibili ai livelli di sicurezza inferiori. In tutto il manuale, un simbolo ,  o  abbinato con la voce di menu indica il livello di sicurezza minimo richiesto per l'accesso Modificare la lingua Il Web Server funziona automaticamente nella stessa lingua che è impostata nell'inverter. La lingua di funzionamento di default è l'inglese. Per cambiare temporaneamente la lingua di funzionamento del Web Server: fare clic su Lingua nel piè di pagina selezionare la lingua richiesta in occasione del logout, l'impostazione della lingua tornerà al default Per modificare la lingua di funzionamento di default del Web Server, fare riferimento alla sezione Dettagli setup. 16 L _06\n18 2. Primi passi 2.5. Compatibilità nelle reti con altri inverter TripleLynx Pro La funzionalità specifica relativa all'inverter TripleLynx Pro funziona solo in reti composte di inverter TripleLynx Pro. Allo stesso modo, la funzionalità specifica relativa agli inverter TripleLynx Pro+ funziona solo in reti di inverter TripleLynx Gestione dei dati registrati mediante Web Server integrato Grafici L'inverter TripleLynx Pro è in grado di generare grafici basati sull'intero impianto o su un particolare gruppo di inverter o su ogni singolo inverter. Sono disponibili i tipi seguenti di grafici: Grafici di produzione su base giornaliera, mensile e annua. Grafici delle prestazioni su base mensile e annua. Per una descrizione dettagliata di ogni tipo di grafico fare riferimento alla sezione Vista del presente manuale. Disegno 2.11: Grafico di produzione Disegno 2.12: Grafico delle prestazioni Esportazione dei dati registrati I dati registrati dall'inverter TripleLynx Pro può essere esportato o scaricato su un PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Registro Notifica resa ed eventi Utilizzando la funzionalità dell'inverter master, l'inverter TripleLynx Pro può inviare notifiche tramite o sms di: stato di produzione avviso nel caso di un livello di produzione inadeguato eventi inverter Requisiti per la notifica tramite o sms: Tutti gli inverter sono inverter TripleLynx Pro. Il master è collegato all'internet o ha un modem GSM installato. L _06 17\n19 2. Primi passi 2 Tutte le impostazioni relative a [Setup Comunicazione] e GSM [Setup Comunicazione Setup GPRS] sono configurate correttamente. Requisiti solo per sms: è installato un modem GSM nell'inverter master oppure viene creato un account a sms dall'isp (Service Provider Internet) Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consultare Impostazione, Messaggistica Caricare sul portale web o sul server FTP L'inverter master raccoglie i dati provenienti da tutti gli inverter TripleLynx Pro nella propria rete. I dati possono essere caricati su un portale web o su un server FTP quando l'inverter master: è collegato a una rete con accesso Internet o possiede un modem GSM installato Per la frequenza di caricamento dei dati, fare riferimento a Setup, Comunicazione, Magazzino dati (DW). 18 L _06\n20 3. Visualizza 3. Visualizza 3.1. Sommario  [Impianto, Gruppo, Inverter] La disposizione dello schermo di sommario sulla base dell'impianto, del gruppo e dell'inverter è descritta nel Capitolo 2, sezione Funzionamento Grafici  [Impianto, Gruppo, Inverter] L'inverter TLX Pro+ può generare i seguenti grafici sulla base dell'impianto, del gruppo e dell'inverter: Grafici della produzione Giornaliera Mensile Annuale Grafici delle prestazioni (PR o resa) Mensile Annuale I grafici delle prestazioni visualizzano il PR solo se viene registrato l'irraggiamento. Nota: La durata dei dati visualizzati nei grafici dipende dall'intervallo di registrazione, vedi Registrazione. Per una descrizione dettagliata di ogni grafico visualizzato in ciascun livello singolo, vedere di seguito Visualizzazione dell'impianto Fare clic sul nome dell'impianto per visualizzare la vista dell'impianto. Nella vista dell'impianto vengono generati i grafici seguenti sulla base dei dati dall'intero impianto: Grafico della produzione Intervallo Unità Descrizione Giornaliera kw W/m 2 Potenza in uscita. Livelli di irraggiamento (quando è installato il sensore di irraggiamento). I dati vengono visualizzati a ogni ora. Mensile kwh Produzione di energia su base giornaliera per il mese corrente fino a oggi. Annuale kwh Produzione di energia su base mensile per l'anno corrente fino ad oggi. L _06 19\n21 3. Visualizza Grafico delle prestazioni - (con sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile % Rapporto di prestazione per il mese corrente fino ad oggi. Annuale % Rapporto di prestazione per l'anno corrente fino ad oggi. 3 Grafico delle prestazioni - resa (senza sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile ore Tempo di funzionamento per il mese fino ad oggi. Annuale ore Tempo di funzionamento per l'anno fino ad oggi Visualizzazione di gruppo Fare clic sul nome del gruppo per visualizzare la vista di gruppo. Nella vista di gruppo, viene visualizzata una lista di tutti gli inverter nel gruppo corrente, con informazioni dettagliate su: stato generale (vedi Funzionamento) livello di produzione in tempo reale produzione totale oggi Nella vista di gruppo, vengono generati i seguenti grafici sulla base di dati dal gruppo corrente: Grafico della produzione Intervallo Unità Descrizione Giornaliera kwh Produzione di energia per il gruppo corrente. Mensile kwh Produzione di energia su base giornaliera per il mese corrente fino a oggi. Annuale kwh Produzione di energia su base mensile per l'anno corrente fino ad oggi. Grafico delle prestazioni - PR (con sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile % Rapporto di prestazione in [%] per il mese corrente fino ad oggi. Annuale % Rapporto di prestazione in [%] per l'anno corrente fino ad oggi. Grafico delle prestazioni - resa (senza sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile ore Tempo di funzionamento per il mese fino ad oggi. Annuale ore Tempo di funzionamento per l'anno fino ad oggi. 20 L _06\n22 3. Visualizza Visualizzazione inverter Fare clic sul nome dell'inverter per visualizzare la vista inverter. Nella vista inverter vengono generati i seguenti grafici sulla base dei dati dell'inverter: Grafico della produzione Intervallo Unità Descrizione Giornaliera W VA VAr W Potenza attiva Potenza apparente Potenza reattiva Potenza FV Mensile kwh Produzione di energia su una base giornaliera, mensile fino ad oggi. Annuale kwh Produzione di energia su base mensile, annuale fino ad oggi. 3 Grafico delle prestazioni - PR (con sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile % Rapporto di prestazione in [%] per il mese corrente fino ad oggi. Annuale % Rapporto di prestazione in [%] per l'anno corrente fino ad oggi. Grafico delle prestazioni - resa (senza sensore di irraggiamento installato) Intervallo Unità Descrizione Mensile ore Tempo di funzionamento per il mese fino ad oggi Annuale ore Tempo di funzionamento per l'anno fino ad oggi. L _06 21\n23 4. Stato 4. Stato 4.1. Stato 4 Tutti i valori visualizzati nello Stato sono di sola lettura. Per modificare le impostazioni dell'inverter vedere la sezione Setup. Per una descrizione dettagliata delle singole impostazioni, fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx. Poiché i valori sono richiesti in tempo reale dall'inverter, possono esserci brevi ritardi durante la ricerca dei dati. Prelevare gli ultimi dati dell'inverter premendo il pulsante di 'Reload' Condizioni ambientali  [Inverter] Se i sensori esterni sono collegati all'inverter, i relativi valori correnti sono visualizzati in questo punto. Disegno 4.1: Condizioni ambientali 4.3. Fotovoltaico  [Inverter] Nel menu dello stato fotovoltaico vengono visualizzate tutte le informazioni di stato e le impostazioni correlate al lato FV dell'inverter Valori FV correnti  [Inverter] La tensione, la corrente e la potenza rilevate su ciascun ingresso FV sono visualizzate in questo punto Valori FV massimi  [Inverter] Consente di visualizzare i valori massimi di tensione, corrente e potenza registrati su ciascun ingresso FV. I valori massimi sono ripristinabili mediante [Visualizza Inverter Setup Dati inverter Reset valori max] Potenza FV in ingresso  [Inverter] Visualizza l'energia totale giornaliera prodotta da tutti i tre ingressi FV come somma e da ciascun ingresso FV singolarmente. Nota: Se i due ingressi sono in parallelo, verrà mostrato solo un valore. 22 L _06\n24 4. Stato Resistenza di isolamento  [Inverter] La resistenza di isolamento tra la terra e gli array FV è visualizzata in Ohm (Ω). La resistenza di isolamento viene misurata durante l'autodiagnosi dell'inverter all'avvio Configurazione FV  [Inverter] Viene visualizzata la configurazione corrente di ciascun ingresso FV Rete CA  [Inverter] 4 Questa sezione del menu consente di visualizzare lo stato dei valori correlati al lato CA dell'inverter Valori correnti  [Inverter] Per ciascuna delle tre fasi, vengono visualizzati i valori in tempo reale della rete CA per la fase corrente: Elemento Tensione  Media 10 min  L1-L2  Corrente  Cont. CC di corr.  Frequenza  Potenza  Potenza apparente (S)  Potenza reattiva (Q)  Descrizione Tensione La tensione media campionata su un periodo 10 min. Tensione fase-fase Corrente Il contenuto CC della corrente di rete CA Frequenza La potenza sulla fase corrente Potenza apparente sulla fase in questione La potenza reattiva sulla fase in questione Valori massimi  [Inverter] Consente di visualizzare i valori massimi di tensione, corrente e potenza registrati nella fase 1, 2 e 3 della rete CA. Ripristinare i valori massimi in [Vista inverter Setup Dettagli inverter Reset valori max] Controllo corrente residua  [Inverter] Il valore corrente e il valore corrente max visto dall'unità monitor. corrente residua (RCMU). Elemento Corrente  Valore massimo  Descrizione Visualizza il valore rms della corrente residua. Visualizza il massimo valore rms registrato della corrente residua Gestione di rete  [Inverter] La gestione di rete visualizza lo stato corrente della regolazione del livello di potenza e le impostazioni per la stabilizzazione di frequenza. Il menu di gestione della rete è visualizzato solamente se la funzionalità è abilitata nel codice griglia corrente. L _06 23\n25 4. Stato 4.6. Potenza reattiva  [Impianto] Qui vengono visualizzati il tipo del punto di regolazione e il valore del punto di regolazione della potenza reattiva, solo per varianti TLX Pro+. 4 Elemento Tipo di setpoint Valore 4.7. Inverter  [Inverter] Descrizione Visualizza il tipo di setpoint Visualizza il valore del setpoint La pagina dello stato dell'inverter visualizza lo stato generale dell'intero inverter Generale  [Inverter] Nota: Quando si chiama l'assistenza, notare che l'informazione elencata su questa pagina web è richiesta per ottenere assistenza. Qui vengono visualizzate le impostazioni generali dell'inverter. Elemento Descrizione Paese Paese d'installazione. Lingua Lingua del display dell'inverter e software Web Server. La lingua della sessione del software Web Server è modificabile anche dal piè di pagina. Nome *) Visualizza il nome corrente dell'inverter. Nome gruppo *) Visualizza il nome del gruppo a cui appartiene l'inverter.*) Modalità di funzionamento Visualizza la modalità corrente di funzionamento dell'inverter. Data di installazione La data in cui è stato installato l'inverter. *) Modello Modello corrente e classe di potenza dell'inverter. Numero di serie Il numero di serie dell'inverter. Numero del prodotto Il numero di prodotto dell'inverter. Versione software La versione software dell'inverter. Indirizzo MAC L'indirizzo MAC della scheda di comunicazione. *) Questi nomi possono essere modificati nella vista inverter in [Vista inverter Setup Dettagli inverter] Tensione bus CC  [Inverter] Qui vengono visualizzati i valori correnti e massimi della tensione del bus CC. Le tensioni del bus CC hanno sia un limite inferiore sia un limite superiore Temperature circuito stampato  [Inverter] Temperature interne dei circuiti stampati dell'inverter: temperatura corrente temperatura massima  Nota: Alcune temperature dei circuiti stampati sono accessibili solo al livello di sicurezza 1 o superiore. 24 L _06\n26 4. Stato Numero di giri delle ventole  [Inverter] La velocità interna della ventola viene visualizzata in RPM Temperature modulo di potenza  [Inverter] Temperatura interna dei moduli di potenza dell'inverter: - temperatura corrente - temperatura massima  4 Nota: Alcune temperature del modulo di potenza sono accessibili al livello di sicurezza 1 o superiore Cod. art. e num. seriale PCB  [Inverter] Consente di visualizzare il numero seriale e il codice articolo della scheda di controllo, della scheda di potenza, della scheda di comunicazione e della scheda ausiliaria Versione software PCB  [Inverter] Consente di visualizzare la versione software della scheda di controllo, della scheda di comunicazione, del processore di sicurezza funzionale e il software del display Tempo di funzionamento  [Inverter] Tempo di funzionamento totale delle schede di potenza, ausiliaria, di controllo e comunicazione Versione software  [Impianto] La versione software del TripleLynx Pro Web Server Stato upload  [Impianto] Il menu del modem visualizza lo stato corrente della connessione GSM/GPRS e lo stato di upload del magazzino dati/portale. Elemento Descrizione Stato upload Stato upload corrente. Intensità segnale Intensità segnale. Dovrebbe preferibilmente essere tra 16 e 31. Intensità del segnale GSM. Nome della rete GSM La rete a cui è collegato attualmente il modem. Stato GSM Visualizza lo stato corrente della rete GSM. N. upload non riusc. Numero di upload consecutivi non riusciti. Ultimo err. ID dell'errore insieme al timestamp (data e ora) dell'ultimo errore. Fare riferimento al manuale GSM per una descrizione ulteriore degli ID evento. Ultimo upload Registr. cronol. dell'ultimo upload riuscito. Tabella 4.1: Stato upload Per altre informazioni, fare riferimento al manuale GSM. L _06 25\n27 4. Stato Scansione FV  [Impianto, Inverter] Per visualizzare il risultato della scansione FV più recente, andare a Livello impianto: [Impianto Stato scansione FV]. Livello inverter: [Inverter Stato scansione FV]. 4 Per esportare i dati, fare clic su 'Esporta'. Livello inverter Elemento Unità Descrizione Stato PV1 Ingresso FV 1 Timestamp hh:mm:ss Tempo della scansione FV più recente UMPP V Tensione CC con MPP globale IMPP A Corrente con MPP globale PMPP W Produzione di energia con MPP globale FF Fill factor = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Tensione a circuito aperto con MPP globale ISC A Corrente di cortocircuito con MPP globale Numero di MPP MPP globale e locale totali rilevati Stato Conferma della scansione FV riuscita PV2 Ingresso FV 2 Timestamp hh:mm:ss Tempo della scansione FV più recente UMPP V Tensione CC con MPP globale IMPP A Corrente con MPP globale PMPP W Produzione di energia con MPP globale FF Fill factor = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Tensione a circuito aperto con MPP globale ISC A Corrente di cortocircuito con MPP globale Numero di MPP MPP globale e locale totali rilevati Stato Conferma della scansione FV riuscita PV3 Timestamp hh:mm:ss Tempo della scansione FV più recente UMPP V Tensione CC con MPP globale IMPP A Corrente con MPP globale PMPP W Produzione di energia con MPP globale FF Fill factor = PMPP/(UOC*ISC) UOC V Tensione a circuito aperto con MPP globale ISC A Corrente di cortocircuito con MPP globale Numero di MPP MPP globale e locale totali rilevati Stato Conferma della scansione FV riuscita Livello impianto La vista del livello impianto visualizza gli stessi dati del livello inverter per ciascun inverter nell'impianto fotovoltaico. Pr maggiori informazioni sulla funzionalità di scansione FV, fare riferimento alla sezione Stato, scansione FV Stato impianto  [Impianto] Lo stato dell'impianto riporta la produzione di energia per l'intero impianto e anche per singoli ingressi FV e singoli inverter. Il rapporto fornisce le informazioni richieste per identificare guasti dovuti all'accumulo di sporco, al guasto parziale delle celle solari e a circuiti inverter difettosi. 26 L _06\n28 4. Stato Questo rapporto è anche disponibile come messaggio . Per altre informazioni, consultare la sezione Setup, Stato dell'impianto. Elemento Unità Descrizione Nome impianto Nome dell'impianto FV Data del rapporto Data del rapporto Periodo del rapporto Durata del periodo coperta dal rapporto Produzione dell'impianto Wh Produzione dell'impianto FV nel periodo di riferimento Ricavo dell'impianto Euro Ricavo dell'impianto FV generato nel periodo di riferimento Emissione di CO2 equivalente kg Riduzione dell'emissione di CO2 equivalente dell'impianto FV nel periodo di rapporto Rapporto di prestazione superiore al 70% Nome del singolo inverter % Rapporto di prestazione per il singolo inverter Rapporto di prestazione tra 50 % il 70 % Nome del singolo inverter % Rapporto di prestazione per il singolo inverter Rapporto di prestazione inferiore al 50% Nome del singolo inverter % Rapporto di prestazione per il singolo inverter La produzione dell'inverter devia di oltre il 10 % Nome del singolo inverter % Deviazione per il singolo inverter La produzione FV devia di oltre il 10 % Nome inverter Ingresso FV 1 % Deviazione per l'ingresso FV 1 (stringa FV 1) Ingresso FV 2 % Deviazione per l'ingresso FV 2 (stringa FV 2) Ingresso FV 3 % Deviazione per l'ingresso FV 3 (stringa FV 3) 4 L _06 27\n29 5. Registro 5. Registro 5.1. Registrazione Questa sezione spiega i log individuali del TripleLynx Pro. Tutti i singoli registri sono scaricabili come file.csv per un'ulteriore elaborazione. Non tutti i log sono visibili sia nelle viste dell'impianto che dell'inverter. 5 Quando il log interno dell'inverter è pieno, sovrascriverà prima i dati più vecchi. Per impostare una notifica quando la capacità di registrazione interna dell'inverter è piena del 60%, fare riferimento alla sezione Messaggistica. Nota: In Internet Explorer, Firefox e/o nel software del firewall, l'esportazione o il download del file dei dati registrati possono risultare bloccati dal blocco di pop-up. Fare riferimento al fornitore del programma per maggiori informazioni e opzioni Inform. gen.  [Impianto, Inverter] Visualizzato nella vista inverter: Produzione totale di energia Tempo di funzionamento totale Tempo di spegnimento (giorno precedente) Tempo di accensione (giorno corrente) Visualizzato nella vista impianto: Produzione totale di energia per l'intero impianto Nota: Il tempo di spegnimento e accensione vengono visualizzati solo quando l'inverter è stato in funzione Declassamento  [Inverter] Declassare la potenza di uscita è un modo per proteggere l'inverter dai sovraccarichi e da possibili guasti. Il log registra la durata totale del declassamento. Occorre un accesso di sicurezza di livello 1 per visualizzare la distribuzione dei vari tipi di declassamento. Per maggiori informazioni sul declassamento, fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx. Questo menu è visibile a livello di inverter e a livello di gruppo. 28 L _06\n30 5. Registro Valore Unità Descrizione Contat. non conn. rete Ore Durata totale del disinserimento dalla rete.  Contatore declassamento Ore Durata totale della limitazione della produzione di potenza. totale  Tensione rete  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla tensione di rete. Corrente rete  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla corrente di rete. Potenza rete  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla potenza di rete. Corrente FV  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla corrente FV. Potenza FV  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla potenza FV. Temperatura  Ore Durata totale del declassamento dovuto alla temperatura dell'inverter. Regolazione del livello di potenza  1) Ore Durata totale del declassamento dovuto alla regolazione del livello di potenza. Stabilizzazione di frequenza Ore Durata totale del declassamento dovuto alla stabilizzazione di frequenza. Potenza reattiva  Ore Durata totale del declassamento dovuta alla potenza reattiva. 1) Se abilitato dal codice della griglia corrente Registro dati  [Inverter] L'inverter TripleLynx Pro registra i dati in dettaglio per un totale di 34 giorni a intervalli di registrazione di 10 minuti prima di iniziare a sovrascrivere i dati. Dati registrati: Dati Unità Timestamp gg:mm:aa hh:mm Irraggiamento 1) W/m 2 Temperatura ambiente 1) C Temperatura modulo 1) C Tensione FV, per stringa V Corrente FV, per stringa A Potenza FV, per stringa W Energia FV, per stringa Wh Tensione rete, per fase V Corrente di rete, per fase A Potenza rete, per fase W Potenza apparente, somma di fasi VA Potenza di rete totale W Energia di rete, per fase Wh Produzione di energia odierna misurata dal contatore Wh S02) Contenuto CC della corrente di rete, per fase ma Corrente residua di rete ma Frequenza di rete, media delle fasi Hz Tensioni bus CC V Temperature interne C Potenza apparente, per fase VA Potenza reattiva, per fase Var Modo di funzionamento dell'inverter Ultimo evento inverter Valore presente PLA % Potenza reattiva abs(q) % Potenza reattiva cos(φ) Modalità di potenza reattiva 1) Quando il sensore è connesso. 2) Quando il contatore è connesso Log di produzione  [Impianto, Inverter] Questi dati vengono registrati a livello di inverter: L _06 29\n31 5. Registro Dati di produzione di energia giornaliera durante l'ultima settimana. I dati della produzione di energia settimanale per le ultime 4 settimane. La produzione di energia mensile per gli ultimi 12 mesi. La produzione di energia annuale degli ultimi 20 anni. Se è necessario sostituire l'inverter, i dati possono essere trasferiti al nuovo inverter. Fare riferimento alla sezione Backup impostazioni per maggiori informazioni. A livello di impianto, questo log visualizza la somma della produzione di energia per tutti gli inverter nella rete Log di irraggiamento  [Impianto, Inverter] Quando l'inverter è dotato di un sensore di irraggiamento, questi dati vengono registrati a livello dell'inverter: Irraggiamento giornaliero della settimana passata Irraggiamento settimanale delle ultime 4 settimane Irraggiamento mensile degli ultimi 12 mesi Irraggiamento annuo per gli ultimi 20 anni Se è necessario sostituire l'inverter, i dati possono essere trasferiti al nuovo inverter. Fare riferimento alla sezione Backup impostazioni per maggiori informazioni. Nella vista impianto, questo menu visualizza il log di irraggiamento dell'inverter master Log eventi  [Inverter] Il menu log eventi visualizza i 20 eventi inverter più recenti. Vengono visualizzati gli ultimi 20 eventi  ID evento data e ora stato (on/off) per ciascuno dei 20 eventi più recenti. Vedere la sezione Ricerca guasti nel Manuale di riferimento TripleLynx per maggiori informazioni su eventi specifici. Il log eventi completo consiste di max 1000 voci e queste possono essere visualizzate esportando il log eventi. Questo menu è visibile solo nella vista inverter Log modifiche  [Inverter] Visualizza le 20 voci più recenti dal log modifiche dell'inverter. Il log modifiche registra: Cambiamenti ai parametri di sicurezza funzionali. Ogni login con password di servizio. Visualizza il contenuto del log di modifiche mediante esportazione del log. 30 L _06\n32 5. Registro Nota: Il log modifiche registra tutte le modifiche effettuate ai parametri ai quali si è avuto accesso al livello di sicurezza 2. Il log include: Parametro modificato Nuova impostazione Timestamp Nome utente dell'utente che effettua la modifica. Visualizzare il log modifiche in [Vista inverter Log Log modifiche] Log gestione di rete  [Impianto, Inverter] Contiene un telegramma di riduzione della potenza ricevuto dall'inverter master. Il Web Server visualizza solo le ultime 20 voci. Il log completo può essere visualizzato esportando il log Potenza reattiva  [Inverter] Questa voce di menu è disponibile per: Solo varianti TripleLynx Pro+ I codici griglia dove è abilitata la potenza reattiva Visualizza un log della somma dell'energia reattiva generata: sottoeccitato sovraeccitato L _06 31\n33 6. Setup 6. Setup 6.1. Calibrazione  [Impianto, Inverter] Configurazione di singoli inverter, array FV e impostazioni ambientali Sensori  [Impianto, Inverter] 6 Disegno 6.1: Sensori Elemento Unità Descrizione Scala sensore irraggiamento mv(1000 w/m 2 ) Il valore di calibrazione del sensore di irraggiamento. Il valore viene di norma scritto su un'etichetta nella parte posteriore del sensore. Da notare che occorre immettere questo valore per permettere all'inverter il rilevamento della presenza di un sensore di irraggiamento collegato. Coeff. temp. sensore irraggiamento % Valore di calibrazione per la correzione della temperatura interna della misura di irraggiamento. Utilizzato solamente per i sensori di irraggiamento con compensazione di temperatura integrata. Scostamento temp. FV C Il sensore di temperatura può essere calibrato con un offset da 5,0 a 5,0 C. Scostamento temp. ambiente C Il sensore di temperatura può essere calibrato con un offset da 5,0 a 5,0 C. Scala S0 impulsi/kwh Per utilizzare il misuratore di energia (sensore S0) occorre inserire qui la scala del misuratore di energia. Per una descrizione delle tipologie di sensori da collegare a TripleLynx Pro, fare riferimento al Manuale di installazione TripleLynx Array FV  [Inverter] Qui sono definite l'area FV e la potenza nominale FV (STC) per l'impianto. Nota: Queste definizioni sono richieste per calcolare la il confronto delle stringhe FV per il rapporto di stato dell'impianto. Fare riferimento a Messaggistica. 32 L _06\n34 6. Setup Disegno 6.2: Array FV Elemento Unità Descrizione Area array FV1 m 2 Ingresso 1 - area complessiva array FV Pot. array FV1 W Ingresso 1 - potenza nominale complessiva dei pannelli FV Area array FV2 m 2 Ingresso 2 - area complessiva array FV Pot. array FV2 W Ingresso 2 - potenza nominale complessiva dei pannelli FV Area array FV3 m 2 Ingresso 3 - area complessiva array FV Pot. array FV3 W Ingresso 3 - potenza nominale complessiva dei pannelli FV Ambiente  [Impianto, Inverter] Attraverso il menu di ambiente nella vista impianto, è possibile configurare i valori per il rimborso totale e l' emissione complessiva di CO2. Disegno 6.3: Valori di calcolo Elemento Unità Descrizione Valore iniziale per il conteggio della produzione kwh Consente di definire il valore (un offset) dal punto in cui inizia il calcolo della resa utilizzato nel calcolo del rimborso e delle emissioni CO2. Rimborso ct/kwh Centesimi di Euro per KWh Consente di definire un valore per la resa finanziaria. Nota: La definizione di questo valore richiede una conoscenza approfondita dei singoli modelli di rimborso dei diversi paesi. Il valore predefinito è 0,00. Fattore emissioni CO2 CO2/kg Consente la conversione di resa/kwh. Il fattore per il calcolo del risparmio di CO2 dipende dal rapporto tra la sorgente di energia e la potenza generata. Per impostazione predefinita è impostata su 0,5 C02/kg. Chiedere il valore esatto al distributore locale di energia elettrica Comunicazione [Impianto, Inverter] Il menu di comunicazione contiene i seguenti sottomenu; vedere le descrizioni di seguito. Alcuni dei menu sono visibili solamente nella vista dell'impianto mentre altri sono visibili solo nella vista inverter. L _06 33\n35 6. Setup RS485  [Inverter] Disegno 6.4: Indirizzo di rete RS485 6 Modificare qui l'indirizzo di rete RS485 dell'inverter. Assicurare che ogni inverter nella rete ha un unico indirizzo. Gli indirizzi RS485 devono essere selezionati nell'intervallo di seguito (rete.sottorete.indirizzo): da a Nota: Solo in casi eccezionali sarà necessario modificare l'indirizzo RS485 dell'inverter poiché a ciascun inverter è attribuito un unico indirizzo RS Setup IP  [Inverter] L'inverter TripleLynx Pro è dotato di due interfacce Ethernet integrate, che consentono la connettività alle reti Ethernet. L'inverter configura automaticamente un indirizzo IP univoco. Un server DNS integrato consente l'accesso all'inverter master tramite il suo nome o il numero di serie. Per l'amministrazione degli indirizzi IP, l'inverter supporta anche DHCP nella configurazione automatica. In alternativa, gli indirizzi IP possono essere gestiti manualmente in [Setup Comunicazione Setup IP]. Visualizzare l'indirizzo IP dell'inverter tramite il display [Setup Setup di comunicazione Setup IP]. Nota: Per una configurazione manuale, assicurarsi che ogni inverter possiede un indirizzo IP univoco. 34 L _06\n36 6. Setup Elemento Configurazione Descrizione Opzioni: Manuale Automatico Le seguenti impostazioni si ottengono automaticamente se si seleziona la configurazione automatica, altrimenti è necessario inserirle manualmente. esse sono visibili solo quando viene selezionato [Configurazione Manuale]. Indirizzo IP Indirizzo IP Subnet mask Subnet mask Gateway standard Indirizzo IP del gateway Internet. È possibile richiedere questo indirizzo all'amministratore di rete. Server DNS È possibile richiedere questo parametro all'amministratore di rete Canale di comunicazione  [Impianto] Questa voce di menu è disponibile solo per TLX Pro e TLX Pro+. La selezione di un canale di comunicazione è il primo passo nella configurazione della trasmissione di e del caricamento sull'ftp. 6 Disegno 6.5: Canale di comunicazione Elemento Canale di comunicazione Descrizione Selezionare il canale di comunicazione desiderato per il caricamento sull'ftp e la trasmissione di . Selezionare 'GSM' o 'Rete locale' L'impostazione predefinita è 'Non presente' Procedura: Selezionare 'GSM' per trasmettere il caricamento FTP e le tramite il modem GSM opzionale. Selezionare 'Rete locale' per trasmettere il caricamento FTP e le tramite Ethernet. Configurazione di e caricamento sull'ftp La selezione di un canale di comunicazione è richiesta per definire un percorso per la trasmissione di e/o il caricamento sull'ftp. Per attivare completamente la comunicazione o il caricamento sull'ftp, è necessaria una configurazione supplementare. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle sezioni Impostazione GPRS, Impostazione SMTP e Magazzino dati/ Caricamento sull'ftp. Tenere presente che quando il canale di comunicazione è impostato su 'Non presente', non ha luogo alcun caricamento sull'ftp né alcuna trasmissione di , anche se GPRS, SMTP e/o Magazzino dati sono configurati. Configurazione SMS Per la comunicazione via SMS, non è richiesta l'impostazione del 'canale di comunicazione'. Per la configurazione della comunicazione via SMS, fare riferimento alla sezione Destinatario. L _06 35\n37 6. Setup Impostazione GPRS  [Impianto] Configurare le impostazioni GPRS dell'inverter qui. Queste sono necessarie per consentire al modem GSM di collegarsi a Internet per inviare o caricare dati a un portale web o server FTP. Questo menu è visibile quando l'inverter master è dotato di un modem GSM e di una scheda SIM valida. 6 Disegno 6.6: Setup GPRS per la connettività GSM Nota: Perché la messaggistica o l'upload Imm. Dati (upload su server FTP) mediante GSM funzionino è importante che l'impostazione GPRS sia stata configurata correttamente. Elemento Codice PIN SIM Nome punto di accesso Nome utente Password Ripeti password Roaming delle reti Descrizione Se possibile, consente di inserire il codice PIN della SIM. Il codice PIN è formato da 4-8 caratteri. Informazioni sulla connessione dal fornitore di servizi GPRS. Queste informazioni insieme a nome utente e password possono essere richieste al fornitore della scheda SIM e sono necessarie per la connessione a Internet dell'inverter. Massimo 24 caratteri. Nome utente assegnato dal fornitore di servizi GPRS. Massimo 24 caratteri. Password assegnata dal fornitore di servizi GPRS. Per motivi di sicurezza, ogni carattere della password è visualizzato con un asterisco (*). Riscrivere la password Spuntato (abilitato) Non spuntato (disabilitato) Per impostazione predefinita la casella di controllo per il roaming delle reti non è spuntata. Se spuntata, il modem GPRS può connettersi a Internet mediante una rete diversa dalla rete locale (una rete che non appartiene alla rete della compagnia telefonica). Il roaming non è un servizio gratuito e la compagnia telefonica può richiedere costi aggiuntivi Impostazione SMTP  [Impianto] Nel menu di impostazione SMTP è possibile specificare le impostazioni del mail server per inviare e ricevere posta elettronica. I parametri includono server SMTP, login, password, indirizzo mittente e tipo di autenticazione. 36 L _06\n38 6. Setup Nota: Per la ricezione dei messaggi dall'inverter occorre configurare correttamente server SMTP e connessione Internet, IP e server DNS. Per controllare le impostazioni SMTP andare a [Setup Messaggistica] sulla visualizzazione dell'impianto, configurare un destinatario e premere il pulsante 'Test Setup'. Entro pochi minuti viene inviata una di prova dall'inverter. 6 Disegno 6.7: Setup STMP Elemento Descrizione Indirizzo server SMTP Server posta in uscita; questa informazione può essere richiesta al provider Internet (vedere di seguito) o all'amministratore di rete. Porta server SMTP Consente di cambiare la porta del server utilizzata per lo scambio di e- mail. Alla consegna è configurata sulla porta 25. Consultare l'amministratore di rete prima di modificare questo valore. Nome utente Nome utente del fornitore di servizi. Possono essere immessi al massimo 24 caratteri. Password Password assegnata dal fornitore di servizi Internet. Per motivi di sicurezza, ogni carattere della password è visualizzato con un asterisco (*). Possono essere immessi al massimo 24 caratteri. Riscrivi password Riscrivere la password. Indirizzo mittente Indirizzo del mittente, necessario per l'autenticazione sul server SMTP. Un indirizzo del mittente sconosciuto non permette l'invio del messaggio di posta. Autenticazione utente È supportata solo l'autenticazione SMTP! Se la casella di controllo per l'autenticazione è spuntata, ricordarsi di inserire le informazioni sull'account dell' . Queste informazioni saranno fornite dal provider Internet. L _06 37\n39 6. Setup Upload Magazzino dati  [Impianto] / server FTP 6 Disegno 6.8: Magazzino dati Elemento Tempo di upload  Intervallo upload  Indirizzo server FTP  Porta server FTP  Modalità FTP  Nome utente server FTP  Password  Avvia upload reg. adesso  Descrizione Ora del giorno in cui avviene l'upload, utilizzata solamente quando l'intervallo di upload viene configurato su 'giornalmente'. Ogni ora Giornaliera Settimanale Mensile Disabilitato L'indirizzo del server FTP è configurabile dall'utente. Può essere un nome o un indirizzo IP. Possono essere immessi al massimo 24 caratteri. La porta del server FTP è configurabile dall'utente. La porta predefinita è 21 La modalità di connessione FTP è configurabile dall'utente. Sono disponibili le seguenti opzioni: - Passivo - Attivo La modalità predefinita è "Attivo" Il nome utente e la password per la sessione FTP (upload portale Web) determinati dall'inverter TripleLynx Pro sono configurabili dall'utente. Se vuoto, si utilizza il numero di serie dell'inverter. Possono essere immessi al massimo 24 caratteri. La password per l'account del portale Web/FTP. Possono essere immessi al massimo 24 caratteri. Consente di provare l'upload FTP immediatamente. Per controllare lo stato andare su [Impianto Stato Stato upload] Nota: Un prerequisito per completare il trasferimento dei dati nel magazzino dati è l'esistenza di un account per il portale attivo e valido. Per ulteriori dettagli contattare direttamente il provider del magazzino dati/portale web. Quando si registra l'inverter con il provider del magazzino dati / portale web, è spesso necessario fornire il numero di serie dell'inverter che invia i dati al portale. In questo caso è il numero di serie dell'inverter master. Il numero di serie dell'inverter si trova in [Stato Inverter] o sulla targhetta dati sul lato dell'inverter. Usare le ultime 10 cifre. 38 L _06\n40 6. Setup Accesso remoto  [Inverter] Per default non è possibile modificare le impostazioni di sicurezza funzionale dell'inverter mediante Web server. Per poterlo fare, abilitare il segno di spunta Accesso remoto. Ciò deve essere eseguito separatamente per ciascun inverter nel sistema. Disegno 6.9: Modifica impostazioni Sicurezza funzionale Qui possono essere impostati i seguenti parametri di sicurezza funzionale: Tasso di variazione della frequenza, valore massimo e tempo di intervento Valore medio su 10 min della tensione di rete, valore massimo e tempo di intervento Vengono registrate le modifiche fatte ai parametri al livello di sicurezza 2. Vedere la sezione Log modifiche. 6 Per modificare altre impostazioni di sicurezza funzionale, fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx Relè  [Inverter] Funzionalità relè - allarme  [Inverter] Configurare il relè dell'inverter da usare con un allarme esterno o autoconsumo. La configurazione di default è con allarme abilitato e autoconsumo disattivato. Disegno 6.10: Funzionalità dei relè - allarme Per utilizzare questa funzione, collegare un dispositivo di allarme esterno, ad es. una lampada, all'uscita del relè dell'inverter TripleLynx Pro. Per maggiori informazioni sulle modalità di connessione del dispositivo fare riferimento al Manuale di installazione TripleLynx. Se scatta un allarme, rimane attivo per il periodo di tempo definito dal parametro 'Temporizz. allarme' (un valore 0 disabilita la temporizzazione e l'allarme continua a suonare indefinitamente). Quando l'allarme è attivo è possibile interromperlo in qualunque momento premendo il tasto 'Stop'. L'uscita del relè può essere provata premendo il pulsante 'Test'. L'allarme è attivato al verificarsi di un evento inverter predefinito. Consultare il Manuale di riferimento TripleLynx per un elenco completo degli eventi che possono abilitare l'uscita dell'allarme esterno dell'inverter Pro TripleLynx. L _06 39\n41 6. Setup Nota: L'allarme esterno funziona solo per singoli inverter; non è configurabile a livello dell'impianto Funzionalità del relè - autoconsumo  [Inverter] Disegno 6.11: Funzionalità dei relè - autoconsumo 6 Elemento Unità Descrizione  Liv. di potenza W Livello di potenza minimo di uscita al quale il relè deve attivarsi  Durata minuti Il tempo (in minuti) in cui la potenza di uscita deve essere superiore del livello di potenza minimo dell'uscita  Tempo di attivaz. hh:mm:ss Ora del giorno in cui il relè deve attivarsi L'autoconsumo è applicabile quando un'unità di consumo viene collegata all'inverter. Per default la funzionalità di autoconsumo è disattivato. Per attivare l'autoconsumo, andare a [Inverter Setup Relè Funzionalità relè] e selezionare 'Autoconsumo'. Una volta abilitata, la funzionalità di autoconsumo è attivata dal livello di potenza d'uscita o ad un'ora precisa del giorno. Configurare le condizioni di attivazione nel modo seguente: Livello di potenza d'uscita - Impostare 'Livello di potenza' al livello di potenza d'uscita minimo desiderato per l'attivazione dell'autoconsumo. Il valore predefinito del 'Livello di potenza' è 3000W. - Impostare il periodo di 'Durata'. L'autoconsumo si attiverà quando l'uscita supera il livello di potenza minimo per il periodo definito in 'Durata'. Il valore di default di 'Durata' è 1 minuto. La funzione 'Durata' serve per evitare l'attivazione inappropriata dell'autoconsumo Ora del giorno - Impostare 'Tempo di attivazione' all'ora di attivazione dell'autoconsumo desiderata nel formato hh:mm:ss. L'autoconsumo viene disattivato automaticamente al tramontare del sole e l'inverter si scollega dalla rete Dettagli inverter  [Inverter] Inform. gen.  [Inverter] Le impostazioni specifiche dell'inverter per la variante TripleLynx Pro sono definite qui: Selezione di un master Modifica del nome dell'inverter o del gruppo a cui appartiene Se l'inverter specifico è un master nella sua rete, è possibile visualizzare l'elenco degli inverter asserviti premendo il pulsante 'Mostra elenco'. 40 L _06\n42 6. Setup L'inverter viene fornito con i nomi predefiniti sia per l'inverter sia per il gruppo, vedere la tabella in basso. Disegno 6.12: Dettagli inverter Elemento Nome inverter Nome gruppo inverter L'inverter è master 'Scansione rete' Mostra elenco Descrizione Il nome dell'inverter. Alla consegna, questo nome corrisponde al numero di serie dell'inverter. È possibile inserire al massimo 15 caratteri, vedere la sezione Caratteri supportati per un elenco completo di caratteri validi. Per raggruppare gli inverter dell'impianto in diversi gruppi, è necessario denominare il gruppo. È possibile utilizzare al massimo 15 caratteri, vedere la sezione Caratteri supportati per un elenco completo dei caratteri validi. Per aggiungere altri inverter allo stesso gruppo è sufficiente inserire lo stesso nome di gruppo per tutti gli inverter. Gli inverter alla consegna presentano di default il nome di gruppo Gruppo 1. Questa casella di controllo deve essere abilitata se l'inverter specifico è l'inverter master nella rete. Abilitando la casella di controllo del master e premendo 'Salva' si avvia una scansione automatica della rete e viene visualizzato il tasto 'Scansione rete'. Per default la casella di controllo del master non è spuntata. Premere questo pulsante per la scansione degli inverter connessi. I nomi degli inverter rilevati sono visualizzati nell'elenco. Controllare manualmente che siano stati trovati tutti gli inverter connessi. La scansione della rete è aggiornabile in qualunque momento. Gli ultimi inverter trovati saranno aggiunti all'elenco mentre gli inverter che non sono più presenti nella rete saranno automaticamente eliminati dall'elenco. NOTA! Il tasto 'Scansione rete' è visibile solo se l'inverter è stato impostato come master. Premendo il pulsante 'Mostra elenco' si apre una finestra di pop-up che visualizza i nomi di tutti gli inverter attualmente collegati al master insieme al loro stato corrente. Mediante la finestra di pop-up è possibile effettuare un rapido controllo della comunicazione dall'inverter master a tutti gli altri inverter. Ciò viene eseguito premendo il tasto di controllo della comunicazione. NOTA! Il tasto 'Scansione rete' è visibile solo se l'inverter è stato impostato come master Data e tempo  [Impianto, Inverter] Questo menu è visibile solo nelle viste impianto e inverter. Consente di modificare le impostazioni di data e ora dell'inverter. L _06 41\n43 6. Setup Disegno 6.13: Data e ora 6 Elemento Ora Data Fuso orario Descrizione L'ora corrente nel formato di seguito: hh:mm:ss Fare attenzione quando si modificano le impostazioni dell'ora dell'inverter poiché la modifica dell'ora influenza i dati già registrati. Riportare indietro di un'ora comporta la sovrascrittura dei dati esistenti registrati nell'ultima ora. La data corrente nel formato seguente: gg-mm-aaaa. Fare attenzione quando si modifica la data dell'inverter poiché la modifica della data influenza i dati già registrati. Il fuso orario del sito dell'inverter. Nota: L'inverter master assicura automaticamente impostazioni di data e ora identiche e un passaggio all'ora legale in rete Registrazione  [Inverter] Intervallo di registrazione  [Inverter] Configurare l'intervallo di registrazione del singolo inverter in [Inverter Setup Registrazione]. Intervallo di registrazione: 1 minuto 10 minuti 1 ora Disegno 6.14: Intervallo di registrazione Nota: I portali web supportano vari intervalli di registrazione. Chiedere al fornitore di servizi. 42 L _06\n44 6. Setup Nota: Cambia l'impatto dell'intervallo di registrazione: registrazione dei dati inverter dettagliati capacità di registrazione dell'inverter Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Capacità di registrazione Capacità di registrazione [Inverter] Questo menu visualizza la capacità di registrazione corrente del registro dati dell'inverter specifico. [Inverter Setup Registrazione] La capacità di registrazione dell'inverter dipende dalla configurazione dell'intervallo di registrazione corrente. Con un intervallo di registrazione predefinito di 10 min, l'inverter può registrare i propri dati in dettaglio per un massimo di 34 giorni. Inizierà quindi sovrascrivendo i dati meno recenti Elimina registri  [Inverter] 6 A livelli di sicurezza 1, andare a [Inverter Setup Registrazione] per cancellare il log eventi, il log di produzione, il log di irraggiamento e il log dati di ogni singolo inverter. Questo menu è visibile nelle viste inverter e di gruppo. Nota: L'eliminazione di un log è un'azione non annullabile e comporta la perdita di dati Gestione della rete  [Impianto] Questo menu riguarda solo varianti TripleLynx Pro+. [Setup Gestione rete] Impostare i servizi ausiliari come la Regolazione del livello di potenza (PLA) e la Potenza reattiva in questa area Inform. gen.  [Impianto] Disegno 6.15: Inform. gen. L _06 43\n45 6. Setup Elemento Pot. CA nom. impianto Tempo di assest. Q e PF: Tipo di controllo Valore di riferim. Descrizione Immettere la potenza CA nominale totale per l'intero impianto. Questo valore è necessario per un calcolo corretto della potenza reattiva assoluta Q. Immettere il tempo di assestamento del sistema per la regolazione della potenza reattiva. Portata: secondi. Specifica se il controllo dovrebbe essere ad Anello aperto (abilitato) o Off (disabilitato). Selezionare un riferimento per la potenza reattiva Cassetta gestione rete Potenza reattiva Q Fattore di potenza PF Curva di setpoint PF(P) Curva di setpoint Q(U) 6 Cassetta gestione rete La cassetta gestione rete riceve i valori di setpoint per la potenza reattiva e PLA dal DNO. Configurare gli ingressi della cassetta gestione rete in: Configuraz. relè. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx e il manuale della cassetta gestione rete Danfoss. Potenza reattiva Q Immettere il valore di setpoint fisso per la potenza reattiva dell'impianto Q come: - valore percentuale della potenza CA nominale dell'impianto (%) Portata: 0 60% della potenza CA nominale dell'impianto, sovraeccitato o sottoeccitato. - valore di Q (kvar) Fattore di potenza PF Immettere il valore di setpoint fisso per il fattore di potenza dell'impianto. Portata: 1 0,8 sovraeccitato o sottoeccitato. Curva di setpoint PF(P) Il fattore di potenza è definito come una funzione della potenza di uscita dell'impianto. Immettere i valori per la curva di setpoint sotto: Curva PF(P). Curva di setpoint Q(U) La potenza reattiva è definita come una funzione della tensione di rete, o come una percentuale della potenza nominale dell'impianto oppure direttamente in kvar. Immettere i valori per la curva di setpoint sotto: Curva Q(U) Configuraz. relè  [Impianto] Quando cassetta di gestione rete viene selezionato come valore di riferimento,configurare gli ingressi discreti K1 K4. Ciascuna delle 16 combinazioni dei quattro ingressi discreti corrisponde a un livello di potenza di uscita (PLA) specifico dell'impianto e a un'uscita di potenza reattiva: 44 L _06\n46 6. Setup 6 Disegno 6.16: Configuraz. relè Elemento K1-K4 attivi Livello di potenza in % Potenza reattiva Fattore di potenza Descrizione Abilitare (selezionare) o disabilitare (deselezionare) i singoli ingressi, K1-K4. Se l'ingresso è disabilitato, il suo stato viene ignorato (considerato disattivato). Impostazione PLA. Riduzione della potenza di uscita come percentuale della potenza CA nominale dell'impianto. Uscita della potenza reattiva (Q) in % o kvar. Fattore di potenza in uscita (PF) Curve di setpoint  [Impianto] L'inverter TripleLynx Pro+ è in grado di generare potenza reattiva sulla base di curve del punto di regolazione predefinite: Potenza reattiva (Q) come una funzione della tensione di rete Fattore di potenza (PF) come una funzione della potenza di uscita dell'impianto Le curve di setpoint sono definite da valori e visualizzate come una curva grafica. L'energia sovraeccitata è sempre visualizzata sopra l'asse orizzontale, mentre l'energia sottoeccitata viene visualizzata sotto l'asse. Le estremità della curva sono sempre orizzontali, il che significa che gli inverter funzioneranno con il primo setpoint (1) al di sotto di quel livello di potenza o di tensione e con l'ultimo setpoint (9) al di sopra di quel livello di potenza o di tensione. Il riferimento per la tensione di rete viene misurato sul lato della rete dell'inverter master. Il riferimento per la potenza di uscita dell'impianto viene calcolato dall'inverter master. La generazione della potenza reattiva seguirà le curve di setpoint specificate quando è disponibile una potenza FV sufficiente. L _06 45\n47 6. Setup Per definire la curva di setpoint PF(P): - immettere fino a nove coppie di valori - selezionare sottoeccitato o sovraeccitato per ciascuno 6 Disegno 6.17: Curve di setpoint PF(P) - fattore di potenza Per definire la curva di setpoint Q(U): - selezionare un'opzione dal menu a discesa in Potenza reattiva Q - immettere fino a nove coppie di valori - selezionare sottoeccitato o sovraeccitato per ciascuno Disegno 6.18: Curve di setpoint Q(U) - potenza reattiva Nota: Un avviso a comparsa appare quando viene immessa una coppia di valori inconsistente. 46 L _06\n48 6. Setup Valori di riserva  [Impianto] Quando la cassetta gestione rete viene selezionata come valore di riferimento, immettere i valori di riserva. I valori di riserva vengono attivati automaticamente quando la comunicazione fallisce tra: l'inverter master e la cassetta gestione rete l'inverter master e un inverter asservito Disegno 6.19: Valori di riserva (Fallback) 6 Elemento Tipo di setpoint Valore Descrizione OFF - Il valore di riserva è disabilitato. Gli inverter continueranno a funzionare con la configurazione più recente. Potenza reattiva costante Q - Gli inverter torneranno al valore della potenza reattiva Q specificata in Valore. Fattore di potenza costante PF - Gli inverter torneranno al valore del fattore di potenza PF specificato in Valore. Il valore di riserva per Q o PF Messaggistica  [Impianto, Inverter] Tipi di messaggio: Resa Evento Upload DW Rapporto di prestazione (PR) Errore di comunicazione (Err com) Sovrascrittura dati Stato impianto Ogni tipo di messaggio può essere abilitato o disabilitato individualmente. Per default vengono disabilitati tutti i tipi di messaggio Destinatario  [Impianto] Per utilizzare la funzione di messaggistica del TripleLynx Pro occorre definire almeno un destinatario del messaggio per nome e lingua. Può essere definito un massimo di 10 destinatari. Per default, ogni destinatario riceve tutti i tipi di messaggio disponibili dall'inverter. Nelle sezioni seguenti, i messaggi o le notifiche specifici, che possono essere inviati dall'inverter, sono descritti più in dettaglio. L _06 47\n49 6. Setup Disegno 6.20: Destinatario 6 Elemento ID destinatario alias destinatario SMS Lingua Ora Setup di test Descrizione Un alias preconfigurato, il nome può essere modificato. Un alias da utilizzare come nome/riferimento per il destinatario. Il numero di cellulare del destinatario, incluso il prefisso internazionale. L'indirizzo del destinatario. Definisce la lingua in cui il destinatario desidera ricevere il messaggio. Specifica l'ora del giorno in cui il destinatario desidera ricevere la notifica. Non vale per i messaggi di evento che sono inviati in base alla soglia specificata in [Messaggistica Evento]. Consente il test del destinatario corrente. Se i messaggi sia sia di testo (SMS) sono stati configurati vengono inviati un' di testo e un messaggio di testo (SMS). Nota: Perché l'inverter master possa inviare messaggi SMS è necessario installare e configurare un modem GSM e una scheda SIM valida, vedere il manuale GSM per ulteriori dettagli. Fare riferimento al manuale GSM. Nota: Perché l'inverter master possa inviare occorre installare nell'inverter un modem GSM e una scheda SIM oppure l'inverter master deve essere connesso a Internet. Se l'inverter master si trova a monte di una router di rete, il router deve aprire la porta SMTP 25. Ricordarsi di configurare le impostazioni nella vista dell'impianto [Setup Comunicazione SMTP]. Per altri dettagli, consultare la sezione Setup SMTP Resa  [Impianto] Controllare l'opzione 'Abilita' per attivare la notifica della resa. Selezionare l'intervallo di notifica della resa: Giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Esempio: Resa giornaliera - #nome impianto# ( ) = kwh Disegno 6.21: Resa 48 L _06\n50 6. Setup Evento  [Impianto] Se l'inverter non fornisce energia alla rete, genererà un evento. Attivare la notifica dell'evento per inviare una notifica contenete un breve testo evento insieme con un ID evento, o tramite e- mail o tramite sms. Nota: Se tutti gli inverter in un grande impianto generano contemporaneamente un evento, non è garantito che l'utente riceva tutte le notifiche di evento di ogni singolo inverter. 6 Disegno 6.22: Evento Soglia dell'evento: Questo evento viene inviato quando viene raggiunta la soglia. Selezionare una soglia: Immediatamente 10 minuti 30 minuti 1 ora 12 ore Esempio: Evento nel #nome impianto# #nome del gruppo# #nome inverter#: segnala l'evento: Rete_1 dal :59:35 Nota: Leggere la lista di controllo degli eventi inverter nel manuale dell'utente TripleLynx prima di chiamare l'assistenza. Segue una tabella che descrive i diversi eventi e i testi evento corrispondenti che l'inverter può generare Upload DW  [Impianto] Per notifiche tramite o sms di un guasto relativo al magazzino dati (upload FTP) selezionare 'Abilita'. La notifica include un codice evento. Per maggiori informazioni sui codici evento, fare riferimento alla sezione Ricerca guasti di questo manuale. Disegno 6.23: Upload DW L _06 49\n51 6. Setup 6 ID Descrizione Rimedio GSM LAN 0 Nessun errore. 17 Il controllo della grandezza del file caricato non corrisponde. Probabilmente una parte del file è andata persa. Il file di caricamento si è corrotto durante il caricamento. Ricaricare il file. 18 Il modem non si è collegato a nessuna rete GSM. Controllare che vi sia una copertura GSM e che sia attivata la scheda SIM. 19 La scheda SIM non risponde a una richiesta Sostituire la scheda SIM. PIN. La scheda SIM manca o è difetto- sa. 26 La scheda SIM richiede un codice, non un codice PIN (generalmente PUK perché la La scheda SIM è bloccata. Trovare il codice PUK, inserire la SIM in un telefono cellulare e sbloccarlo. SIM è bloccata). 30 Impostazione codice PIN fallita. Il codice PIN è errato. Trovare il codice PIN corretto prima di resettare l'inverter. Quando l'inverter viene resettato, imposterà nuovamente lo stesso codice PIN. Dopo due reset, la SIM si bloccherà perché ha ricevuto 3 tentativi di impostare un PIN errato. 31 Impostazione del nome del punto di accesso GPRS (APN) fallita. L'APN non è valido. Usare solo caratteri alfanumerici (a-z, A-Z, 0-9) e dot (.) per l'apn. 33 Impostazione nome utente GPRS fallita. Il Evitare spazi nel nome utente GPRS. nome utente non è valido. 34 Impostazione password GPRS fallita. La Evitare gli spazi nella password GPRS. password non è valida. 35 Apertura connessione GPRS fallita. L'APN, il nome utente o la password potrebbero essere errati oppure il GPRS non è abilitato. Ottenere la configurazione GPRS dal fornitore GSM. 36 Apertura della connessione FTP fallita. Controllare che l'internet sia connesso. Controllare che l'indirizzo del server FTP, il nome utente e la password siano corretti. 39 Avvio del caricamento del file fallito. Controllare che i collegamenti del server e Internet stiano funzionando correttamente. Controllare che il firewall non blocchi la modalità attiva FTP. 40 Rilettura del file caricato per verifica fallito. È fallito un tentativo per ottenere l'elenco di file dal server FTP. Controllare che i collegamenti del server e Internet stiano funzionando correttamente. 41 Non esistono log dati da caricare. Non si tratta di un errore. Tutti i dati registrati sono stati inviati e l'inverter non ha ancora generato nuovi dati. 42 L'RTC dell'inverter master non è stato impostato. Impostare il tempo dell'inverter per abilitare il caricamento. 43 Il numero di serie dell'inverter master non Controllare il numero di serie dell'inverter master. è valido. 44 Il codice PIN della SIM non è valido. Un codice PIN deve avere una lunghezza di 4-8 caratteri e consistere solo di cifre. Non sono consentiti altri caratteri. Tabella 6.1: Codici di errore upload DW Rapporto di prestazione  [Impianto] Gli inverter asserviti nella rete utilizzeranno il valore dal sensore irraggiamento collegato all'inverter master per il calcolo del proprio rapporto di prestazione. Quando gli inverter asserviti vengono installati in un ambiente diverso dall'inverter master, è possibile collegare singoli sensori irraggiamento a questi inverter per ottenere un calcolo più accurato del rapporto di prestazione. Selezionare 'Abilita' per ricevere una notifica quando il rapporto di prestazione scende al di sotto di un valore limite. Se l'irraggiamento scende al di sotto di 0,20 W/m 2, la notifica del rapporto di prestazione sotto il limite non verrà inviato. Nota: Le impostazioni dell'array FV dell'inverter devono essere configurate prima che possa essere calcolato il rapporto di prestazione. Per maggiori dettagli fare riferimento a [Inverter Setup Calibrazione]. 50 L _06\n52 6. Setup Disegno 6.24: Rapporto di prestazione Errore di comunicazione  [Impianto] Se l'inverter master non è in grado di comunicare con uno o più inverter nella sua rete, viene inviato un messaggio al destinatario specificato. La notifica viene inviata quando la comunicazione è interrotta per 60 minuti o più. 6 Disegno 6.25: Errore di comunicazione Sovrascrittura dati  [Impianto] Mettere un segno di spunta su 'Abilita' per attivare una notifica quando il contenuto del log dati raggiunge il limite del 60% di capacità dei dati senza un upload del registro. Disegno 6.26: Sovrascrittura dati Stato impianto  [Impianto] Mettere un segna di spunta su 'Abilita' per attivare un' di notifica sullo stato dell'impianto su base giornaliera, settimanale o mensile. L' contiene informazioni importanti sulla produzione di energia di ogni ingresso FV (stringa FV) e di ogni inverter. Contribuisce a rilevare guasti dovuti a accumulo di sporco, al guasto delle celle solari oppure a un circuito inverter non funzionante. L _06 51\n53 6. Setup Disegno 6.27: Esempio dello stato dell'impianto 6 In questo esempio, il destinatario 'test' riceve un' giornaliera con le seguenti notifiche: LA PRODUZIONE DELL'INVERTER DEVIA DI OLTRE IL 5 % Quando l'energia prodotta da un inverter all'interno dell'impianto devia di oltre il 5% rispetto alla media complessiva dell'impianto, il rapporto mostra il nome dell'inverter. Notare che l'impianto deve contenere più di un solo inverter per ricevere questa notifica. LA PRODUZIONE FV DEVIA DI OLTRE IL 3 % Quando una stringa FV all'interno di un inverter specifico devia di oltre il 3% rispetto alla media degli ingressi su questo inverter, l' segnala il nome dell'inverter e l'ingresso FV. Notare che un minimo di due singoli ingressi FV devono essere attivati sull'inverter per ricevere questa notifica. Per esempio, due singoli ingressi sono adeguati, ma due ingressi in parallelo non lo sono. 52 L _06\n54 6. Setup Nome impianto: Impianto Data del rapporto: Periodo del rapporto: Ieri Produzione dell'impianto: Wh Ricavo dell'impianto: 126,30 Euro Emissione di CO2 equivalente: 210,710 kg RAPPORTO DI PRESTAZIONE SUPERIORE AL 70 % - Inverter_1: 89,1 % - Inverter_2: 97,8 % - Inverter_3: 75,3 % - Inverter_5: 85,2 % - Inverter_6: 89,0 % - Inverter_7: 93,9 % RAPPORTO DI PRESTAZIONE TRA IL 50 E IL 70 % - Inverter_4: 67,2 % 6 RAPPORTO DI PRESTAZIONE INFERIORE AL 50 % nessuno LA PRODUZIONE DELL'INVERTER DEVIA DI OLTRE IL 10 % - Inverter_4: 11,2 % - Inverter_6: 10,7 % LA PRODUZIONE FV DEVIA DI OLTRE IL 10 % - Inverter_3 Ingresso FV 1: 13,4 % Ingresso FV 2: 6,3 % Ingresso FV 3: 7,1 % - Inverter_6 Ingresso FV 1: 12,3 % Ingresso FV 2: 10,8 % Ingresso FV 3: 1,5 % Tabella 6.2: Esempio di notifica L _06 53\n55 6. Setup Contenuto della notifica 6 Elemento Unità Descrizione Nome impianto - Il nome dell'impianto. Data del rapporto gg-mm-aaaa La data di riferimento. Periodo del rapporto - Il periodo di riferimento: giornaliero, settimanale, mensile. Produzione dell'impianto kwh Energia dell'intero impianto erogata alla rete di distribuzione nel periodo di riferimento. Ricavo dell'impianto Euro Il ricavo totale per il periodo di riferimento. Emissione di CO2 equivalente kg La quantità totale di CO2 risparmiata per il periodo di riferimento Rapporto di prestazione % Un pallino colorato indica lo stato del sistema. Vedi la sezione Viste impianto, gruppo e inverter per una spiegazione dello stato. Rosso: PR impianto < 50% oppure: Qualsiasi inverter nella rete - in modalità a prova di guasto oppure - mancante dalla lista di scansione, nessun contatto con il master Giallo: Qualsiasi inverter nella rete - con PR < 70% o - in modalità Conness. in corso o Non conn alla rete Verde: PR impianto 70% e - tutti gli inverter con PR 70% e - tutti inverter nella modalità Non conn alla rete Occorre montare un sensore di irraggiamento prima di calcolare il coefficiente di prestazione. Variazione rendita inverter - Viene emessa una notifica se un inverter ha prodotto una quantità insufficiente di energia rispetto a quella fornita dagli altri inverter durante il periodo di riferimento. Il messaggio contiene un elenco degli inverter che producono una quantità di energia insufficiente. Se non ci sono eventi, viene mostrato il testo seguente: Tutti gli inverter sono funzionanti. Variazione rendita FV - Una notifica viene emessa se una tra le stringhe FV ha prodotto una quantità di energia insufficiente rispetto a quella fornita dalle altre stringhe durante il periodo di riferimento. Il messaggio conterrà un elenco di inverter e la stringa FV corrispondente per cui il confronto della produzione ha emesso una notifica. Se non ci sono eventi, viene mostrato il testo seguente: Tutte le stringhe sono funzionanti. Evento inverter Elenco di inverter con eventi. Se non sono presenti errori, viene mostrato il testo seguente: Tutti gli inverter sono funzionanti. Tabella 6.3: Contenuto della notifica Data e ora  [Impianto] Vedere la sezione Setup, Dettagli inverter, Data e Ora Sicurezza  [Impianto, Inverter] Inserire la password di sicurezza qui. La password definisce il livello di sicurezza dell'utente che va da 1 a 3. La modifica del livello di sicurezza mediante master modifica il livello di sicurezza per ogni inverter nella rete. Il livello di accesso corrente dell'utente è visualizzato nel piè di pagina del Web Server, come livello di sicurezza xx. 54 L _06\n56 6. Setup Dettagli setup  [Impianto, Inverter] Dettagli  [Inverter] Immettere la lingua e il codice di rete dell'inverter qui. Disegno 6.28: Dettagli setup Elemento Lingua  Rete  Descrizione Lingua del display dell'inverter (display dell'inverter) e la lingua di default Web Server. Consente di modificare il codice di rete dell'inverter. Notare che si tratta di un'impostazione di sicurezza funzionale Media 10 min  [Inverter] Consente di modificare il valore della media su 10 minuti dell'ampiezza della tensione di rete Notare che si tratta di un'impostazione di sicurezza funzionale. Questo menu è visibile solo se è stato abilitato l'accesso remoto, vedere la sezione Accesso remoto. Per altre informazioni sulle modalità di modifica delle impostazioni di sicurezza funzionale dell'inverter, consultare il Manuale di riferimento TripleLynx che riporta in dettaglio le procedure per modificare le impostazioni di sicurezza funzionale dell'inverter. Disegno 6.29: Media 10 min. Elemento Tensione max  Tempo di disconness.  Descrizione Limite superiore media su 10 minuti della tensione. Limite di tempo per il disinserimento dell'inverter dalla rete ROCOF  [Inverter] Disegno 6.30: ROCOF Immettere qui le impostazioni per il tasso di variazione della frequenza (ROCOF). Per ulteriori informazioni su ROCOF e le impostazioni di sicurezza funzionali, fare riferimento al Manuale di riferimento TripleLynx. L _06 55\n57 6. Setup Questa impostazione è modificabile solamente se è stato abilitato l'accesso remoto, vedere la sezione Accesso remoto. Elemento Limite ROCOF  Tempo di disconness.  Descrizione Impostazione dello scatto in Hz/s Limite di tempo per il disinserimento dell'inverter dalla rete Configurazione FV  [Inverter] Configurare i singoli ingressi FV qui. Selezionare: Singolo Parallelo Rilevamento automatico 6 Per default ogni ingresso FV è configurato per funzionare in modalità di rilevamento automatico, minimizzando così gli errori di configurazione FV. Quando si seleziona la configurazione individuale o parallela, assicurare che la configurazione corrisponda al cablaggio fisico dell'inverter. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di riferimento TripleLynx. Questa impostazione è accessibile solo per varianti TripleLynx Pro. Nota: Per impostazioni PLA nella varianti TripleLynx Pro+, vedere la sezione Gestione della rete. [Setup Dettagli setup] Per le reti di inverter TripleLynx Pro, il livello di potenza in uscita dell'impianto può essere controllato tramite la Danfoss cassetta di gestione rete nel modo seguente: Configurare gli ingressi della cassetta di gestione rete a livello di impianto: [Setup Dettagli setup]. Vedere la figura Regolazione del livello di potenza. La cassetta di gestione rete invia i valori del punto di regolazione per la potenza reattiva e il PLA all'inverter master. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della cassetta di gestione rete Danfoss. 56 L _06\n58 6. Setup 6 Disegno 6.31: Regolazione del livello di potenza Elemento K1-K4 attivi Livello di potenza in % Descrizione Abilitare (selezionare) o disabilitare (deselezionare) i singoli ingressi, K1-K4. Se l'ingresso è disabilitato, il suo stato viene ignorato (considerato disattivato). Impostazione PLA. Riduzione della potenza in uscita come percentuale della potenza nominale CA dell'impianto Assistenza  [Impianto] Duplica  [Impianto] Per facilitare la configurazione dell'inverter TripleLynx Pro agli installatori e ai tecnici manutentori durante la messa in servizio o l'assistenza, è possibile distribuire o duplicare le impostazioni generali dell'inverter master negli altri inverter presenti nella rete. Non è possibile scegliere di duplicare solo alcune impostazioni; tutte le impostazioni specificate vengono duplicate. Specificare quali inverter duplicare. Queste impostazioni possono essere duplicate dal master a qualsiasi inverter nella sua rete: Ora e data Dettagli setup - Lingua - Paese Messaggistica Intervallo di registrazione Impostazioni ambientali (impostazioni per ricavi ed emissioni CO2) L _06 57\n59 6. Setup Nota: È possibile replicare solo le impostazioni dell'inverter master negli altri inverter nella rete Backup impostazioni  [Inverter] Quando le impostazioni vengono modificate, l'inverter esegue il backup del proprio registro di produzione e aggiorna le impostazioni salvate nell'unità display. 6 I dati memorizzati sono: Timestamp Dettagli setup - Lingua - Paese - Configurazione FV Log di produzione energia Log di irraggiamento Impost. comunicazione - Indirizzo di rete RS485 - Configurazione IP - Indirizzo IP Dettagli inverter - Nome inverter - Nome gruppo - Tipo di inverter Messaggistica Intervallo di registrazione Servizio immagazz. dati Impost. comunicazione GPRS Valori di calibrazione del sensore Impostazioni ambientali (impostazioni per ricavi ed emissioni CO2) Impostazioni array FV Queste impostazioni possono essere scaricate in un file e salvate localmente su un PC mediante il software Web Server. Successivamente il file può essere caricato in un altro inverter. Caricare e impostare il file di backup prima che l'inverter inizi con la produzione di energia. Ciò assicura che le impostazioni vengano usate prima di essere sostituite. 58 L _06\n60 6. Setup Disegno 6.32: Backup e ripristino impostazioni Elemento Backup Scorri Carica e imposta Descrizione 'Scarica' le impostazioni e il contenuto del registro di produzione dell'inverter specifico in un file in cui la posizione e il nome del file sono specificati dall'utente. Premere 'Scorri' selezionare il file delle impostazioni già salvate da caricare. Premendo questo pulsante le impostazioni vengono inviate all'inverter in questione. Nota: Notare che si tratta di un'azione non annullabile. Tutte le impostazioni precedenti sono perse e non sono ripristinabili in seguito Rapporto impostazioni  [Inverter] Questa funzione consente la generazione di un rapporto che elenca i parametri di sicurezza funzionali correnti. Questo rapporto deve essere firmato dal cliente, dal tecnico di manutenzione e approvato dal gestore della rete pubblica di distribuzione. Per altre istruzioni relative alla modifica delle impostazioni di sicurezza funzionale dell'inverter, consultare il Manuale di riferimento TripleLynx che riporta una descrizione della procedura completa. I menu relativi all'assistenza sono descritti in basso. Notare che alcuni menu sono visibili solo a livello di impianto o di inverter Web Server  [Impianto] Ammin  [Impianto] Cambiare la password ammin per l'accesso a Web Server qui. Disegno 6.33: Password amministratore master L _06 59\n61 6. Setup Per ottimizzare la sicurezza selezionare una combinazione tra numeri e lettere di almeno otto caratteri per la password. La modifica della password in questo punto modifica automaticamente la password di ogni inverter. Nota: Se si dimenticano nome utente o password, il nome utente e la password corrente possono essere ripristinati da display. Il ripristino è possibile mediante [Setup Reset password] sul display dell'inverter. Se la password viene ripristinata mediante il display dell'inverter master la password viene ripristinata automaticamente per ogni inverter appartenente a questo master Utenti  [Impianto] 6 Con questo menu, l'amministratore può assegnare l'accesso a più di 10 utenti diversi, Un utente può accedere a diversi gruppi di inverter o a singoli inverter. Nel menu Profili è possibile configurare a quali inverter o gruppi l'utente specifico potrà accedere. Nella sezione Caratteri supportati è riportato un elenco di caratteri consentiti. Disegno 6.34: Utenti Cambiare il nome utente e la password facendo clic sull'utente specifico nell'elenco come mostrato nella figura Profili  [Impianto] L'amministratore seleziona a quali inverter/gruppi l'utente specifico può accedere. 60 L _06\n62 6. Setup Disegno 6.35: Profili Si fa riferimento a ogni utente mediante il nome configurato nel menu degli utenti (vedere sopra). Tutti i gruppi appartenenti all'inverter master vengono automaticamente aggiunti alla pagina. Notare che un utente può accedere solo al menu di visualizzazione per le viste dell'impianto, del gruppo e dell'inverter. 6 Nota: I profili utente non sono salvati nel display. Pertanto il trasferimento di profili da un inverter all'altro non è possibile tramite il display Dettagli impianto  [Impianto, Inverter] Immettere il nome dell'impianto qui. Il nome dell'impianto può al massimo includere 25 caratteri inclusi gli spazi. Nella sezione Caratteri supportati è riportato un elenco di tipi di caratteri consentiti. Disegno 6.36: Nome impianto Scansione FV  [Impianto, Inverter] Questa voce di menu è disponibile solo per TLX Pro e TLX Pro+. Disegno 6.37: Scansione FV - vista inverter, setup L _06 61\nMAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Manuale dell Utente Three phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Sommario Sommario 1. Introduzione 2 Introduzione 2 Definizione dei modi di funzionamento 2


5 migliori siti dove comprare Promozione Cashback Canon online - Cascine il Trova Miglior Sito\nHome » 5 migliori siti dove comprare Promozione Cashback Canon online\n5 migliori siti dove comprare Promozione Cashback Canon online\nIn questa pagina vogliamo analizzare i vari siti web dove poter comprare Promozione Cashback Canon online, sicuramente avrai notato che ci sono un sacco di siti web ed ecommerce dedicati alla vendita online di Promozione Cashback Canon\nPoter contare su numerosi negozio online è sicuramente vantaggioso ma lascia sempre il dubbio sulla scelta di quello giusto per acquistare Promozione Cashback Canon, la strategia migliore è quella di individuare lo shop che vende Promozione Cashback Canon di qualità a prezzi convenienti.\nIn questo articolo abbiamo selezionato gli shop migliori dove comprare Promozione Cashback Canon, ecco il nostro consiglio:\n1. Promozione Cashback Canon su italiacashback.com\nLa nostra prima scelta ricade su italiacashback.com che è di fatto un ottimo negozio online dove poter comprare Promozione Cashback Canon, con un catalogo dedicato è di fatto la prima soluzione se si vuole comprare online Promozione Cashback Canon.\nC’è una intera sezione dedicate ad Promozione Cashback Canon e navigando al meglio si possono trovare offerte vantaggiose.\n» visita pagina Promozione Cashback Canon su italiacashback.com\nEcco come si presenta italiacashback.com ai visitatori:\nPromozione Cashback Canon, Abbracciare il digital significa scrivere un capitolo nuovo e stimolante della propria vita. Che tu sia un consumatore, un lavoratore, o una azienda, Italia\n2. Promozione Cashback Canon su store.canon.it\nIl secondo sito consigliato è invece store.canon.it, un portale interessante con un catalogo dedicato a Promozione Cashback Canon. Anche qui c’è una intera sezione dedicata a Promozione Cashback Canon da poter acquistare online.\nPer chi vuole acquistare Promozione Cashback Canon su internet il sito store.canon.it è di fatto una valida alternativa a italiacashback.com, offre una esperienza di navigazione differente ma interessante.\n» visita pagina Promozione Cashback Canon su store.canon.it\nPromozione Cashback Canon, Benvenuto nel Canon Store! Esplora la nostra gamma completa di fotocamere, stampanti, obiettivi, accessori e altro ancora. Consegna gratuita per tutti gli ordini di almeno €30 e garanzia di 2 anni sui prodotti.\n3. Promozione Cashback Canon su canon.it\nLa terza scelta in questa guida dei migliori siti dove comprare Promozione Cashback Canon online ricade sullo store canon.it. La sezione Promozione Cashback Canon è interessante e va valutata in una fase ricerca per l’acquisto. La possibilità di acquistare o richiedere info su canon.it ci ha spinto ad inserirlo in classifica dopo store.canon.it e italiacashback.com.\nSicuramente un’occhiata al portale va data se state cercando Promozione Cashback Canon da comprare su internet.\n» visita pagina Promozione Cashback Canon su canon.it\nPromozione Cashback Canon, Canon Italia è leader nella fornitura di fotocamere digitali, fotocamere reflex digitali, stampanti inkjet e stampanti professionali per aziende e uso domestico.\n4. Promozione Cashback Canon su shopbuddies.it\nScesi dal podio troviamo in quarta posizione un’altra alternativa per l’acquisto, stiamo parlando del sito shopbuddies.it. Fuori dal podio secondo la nostra analisi ma comunque tra i primi 5 siti da controllare quando si vuole acquistare Promozione Cashback Canon. Catalogo differente e prezzi vari rendono questo shop una interessante opzione da valutare, chi cerca Promozione Cashback Canon sui motori di ricerca trova anche shopbuddies.it tra le varie proposte.\n» visita pagina Promozione Cashback Canon su shopbuddies.it\nEcco come si presenta shopbuddies.it ai visitatori:\nPromozione Cashback Canon, Ricevi il cashback più alto con ShopBuddies.it Il cashback più alto assicurato con ShopBuddies.it\n5. Promozione Cashback Canon su it.bestshopping.com\nChiude la classifica dei migliori 5 siti dove poter acquistare Promozione Cashback Canon sul web il sito internet it.bestshopping.com. Merita di rientrare tra i primi 5 per l’esperienza di navigazione web, la possibilità di cercare la versione di Promozione Cashback Canon più adatta e le informazioni disponibili per i potenziali acquirenti.\n» visita pagina Promozione Cashback Canon su it.bestshopping.com\nEcco come si presenta it.bestshopping.com ai visitatori:\nPromozione Cashback Canon, Acquista online nei tuoi siti preferiti: Bestshopping ti restituisce parte della spesa sotto forma di rimborso cashback. Registrati e inizia a guadagnare!\nRicapitolando in classifica per i migliori store dove poter comprare Promozione Cashback Canon online abbiamo, italiacashback.com, store.canon.it, canon.it, shopbuddies.it e it.bestshopping.com, ma quali sono i prodotti più richiesti della categoria Promozione Cashback Canon estratti dai principali cataloghi della rete?


Rio negro | Caffè Ghigo\nSelezione dal gusto intenso proveniente dalle migliori piantagioni selezionate da Caffè Ghigo\nUna grande selezione delle migliori qualità di Robusta dal mondo: rivolto a coloro che cercano un risveglio vigoroso e che si appassionano ad un Caffè complesso, dalla tendenza amara con preziose note speziate.\nQuesta miscela in grani unisce sapientemente il corpo e la delicatezza delle migliori Arabica con l’intensità e la cremosità di pregiate Robusta. Il suo gusto deciso e definito rende questa selezione inconfondibile, per un vero Caffè all’italiana.\nMiscela creata dosando Arabica e Robusta pensando a chi desidera un Caffè tendente al dolce, leggero, equilibratamente acido, senza rinunciare alla corposità ed al profumo aromatico in tazza tipico dell’espresso tradizionale.\nUna lunga selezione dei migliori chicchi, un 100% Arabica di livello superiore. Per gli amanti di un Caffè raffinato, dolce al palato, dal gusto denso e persistente, con una delicata acidità aromatica ed una crema sottile.