একটি পানি বণ্টন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে পানির চাপ ভিন্ন হয়। রাস্তার নিচে জলাধারগুলি উচ্চ চাপে কাজ করতে পারে, যেখানে প্রতিটি স্থানে অবস্থিত একটি চাপ রিডিউসার রয়েছে; যেখানে পানির লাইন একটি বিল্ডিং বা একটি ঘর প্রবেশ করে। দুর্বল ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ব্যবস্থায়, পানির চাপ এত কম হতে পারে যে, জল বা ততোধিক মাত্রার মধ্যে উত্তোলনের ফলে এটি প্লামিং ফ্যাকচারস এবং পানির অপচয় করে।

ইউকেতে একটি শহরে সরবরাহের জন্য সাধারণত ৪-৫ বার (৬০-৭০ পিএসআই) চাপ প্রোয়গ করা হয়। যাইহোক, কিছু মানুষ আট বার অথবা এক বার এর নিচেও পেতে পারেন। একটি লোহার প্রধান পাইপ একটি গভীর উপত্যকা অতিক্রম করতে পারে, এটি একই নামমাত্র চাপ থাকে, তবে প্রতিটি গ্রাহক হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (প্রায় ১ বার / ১০ মি উচ্চতা) কারণে একটু কম বা বেশি পান। সুতরাং, ১০০-ফুট (৩০ মি) পাহাড়ের নিচের অংশে লোকেরা উপরে অবস্থিত সকলের তুলনায় ৩ বার বেশি পাবে।

সরবরাহের সময় হারানো চাপের কারণে কার্যকর চাপ পরিবর্তিত হয়। একটি শহুরে ভোক্তা ৫ মিটার ১৫ মিমি লোহার পাইপ রাকতে পারেন, তাই রান্নাঘরের নলের প্রবাহটি মোটামুটি বন্ধ থাকে, ফলে উচ্চ প্রবাহ হয়। একটি গ্রামীণ ভোক্তা এক কিলোমিটার ২২ মিমি জংযুক্ত লোহা পাইপ পায়, তাই তাদের রান্নাঘরের নলে পানি প্রবাহ কম হয়।

এই কারণে, ইউকে গার্হস্থ্য জল সিস্টেম ঐতিহ্যগতভাবে (১৯৮৯ এর পূর্বে) একটি "কয়লা ফীড" সিস্টেম বানায়, যেখানে ইনকামিং সরবরাহ রান্নাঘরের সিংক এবং উপরে একটি হেডার বা স্টোরেজ ট্যাংক সংযুক্ত করা হয়। পানি ১২ মিমি পাইপ, প্লাস বল ভালভের মাধ্যমে এই ট্যাংকের মধ্যে চূর্ণীভবন করতে পারে, এবং তারপর ২২ বা ২৮ মিমি পাইপ বাড়িতে সরবরাহ করা হয়। মাধ্যাকর্ষণ পানির একটি ছোট চাপ আছে (বাথরুমে ¼ বার) তাই উচ্চ প্রবাহের জন্য বড় পাইপ প্রয়োজন হয়। এটি শৌচাগারের জন্য ভাল কিন্তু ঝরনার জন্য অপর্যাপ্ত। চাপ বৃদ্ধি এবং বজায় রাখার জন্য একটি বুস্টার পাম্প বা হাইড্রোফোর স্থাপর করা হয়। এএই কারণে শহুরে বাড়ীগুলিতে ক্রমবর্ধমান চাপ বয়লার (কবিএস) ব্যবহার করে যেন একটি স্নান ও ঝরনার জন্য পর্যাপ্ত।

পরিষেবা গুণমান
জল এবং স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারীর কর্মক্ষমতা
উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারী ও পানি সরবরাহ সমস্যা
জলের চাপ