text:
- 98 trang
- Lượt xem: 695
- Download: 338
Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà
Chia sẻ: phunnme
"Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan cấp nước, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Cơ khí.
Thể loại:Luận Văn - Báo Cáo » Cơ khí - Chế tạo máy
Chủ đề liên quan:
Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà
- TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Cấp thoát nước trong nhà 1
- MỤC LỤC PHẦN I.................................................................................................................................. 3 CẤP NƯỚC ........................................................................................................................ 3 CHƯƠNG I ........................................................................................................................ 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ .................................................................. 3 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC .......................................................................................... 3 CHƯƠNG II .................................................................................................................... 10 NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ .............................................. 10 2.1. Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước .................................. 10 2.1.1. Nguồn cung cấp nước ................................................................................... 10 CHƯƠNG III .................................................................................................................. 32 MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC..................................................................................... 32 3.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước. ................. 32 3.1.1. Sơ đồ mạng lưới cấp nước ......................................................................... 32 CHƯƠNG V ..................................................................................................................... 53 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ ...................................................... 53 CHƯƠNG IX................................................................................................................... 74 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ ............................................................... 74 9.1 - Hệ thống thoát nước bên trong nhà. ..................................................... 74 CHƯƠNG X. ................................................................................................................... 95 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ. ..................................................................................................................................... 95 2
- PHẦN I CẤP NƯỚC CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước 1.1.1. Các hệ thống cấp nước, phân chia và lựa chọn Hệ thống cấp nước là tổ hợp những công trình có chức năng thu nước, xử lý nước, vận chuyển, điều hoà và phân phối nước. Hệ thống cấp nước có thể phân loại như sau: 1- Theo đối tượng phục vụ: hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt ... 2- Theo chức năng phục vụ: hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy. 3- Theo phương pháp sử dụng nước: Hệ thống trực tiếp, hệ thống tuần hoàn. 4- Theo nguồn nước: hệ thống nước ngầm, nước mặt .... 5- Theo nguyên tắc làm việc: hệ thống có áp, không áp tự chảy ... 6- Theo phạm vi cấp nước: hệ thống cấp nước thành phố, khu nhà ở, tiểu khu nhà ở .... Mỗi loại hệ thống như vậy về yêu cầu, quy mô, tính chất và thành phần công trình có khác nhau, nhưng dù có phân chia theo cách nào thì sơ đồ của nó tựu trung cũng có thể là hai loại cơ bản: sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp (hình 1-1) và sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hoàn (hình 1-2). 3
- Qua hai sơ đồ (hình 1-1, 2) ta thấy: Công trình thu đón nhận nước tự chảy từ nguồn vào, trạm bơm cấp I hút nước từ công trình thu bơm lên khu xử lý rồi dự trữ ở bể chứa, trạm bơm cấp II bơm nước từ bể chứa vào hệ thống dẫn đến đài và hệ thống mạng lưới phân phối. Về chế độ công tác thì hố thu, trạm bơm cấp I và khu xử lý làm việc điều hoà trong ngày. Bể chứa có chức năng điều hoà, chỉnh lưu lượng giữ khu xử lý và yêu cầu trong ngày. Đài nước dùng để điều hoà áp lực và một phần lưu lượng. Tuỳ theo chất lượng nước yêu cầu, điều kiện tự nhiên, nhất là của nguồn nước và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có thể thêm hoặc bớt các công trình trong các sơ đồ trên. Có thể kết hợp công trình thu và t rạm bơm cấp I vào một công trình khi địa chất và địa hình cho phép. Đối với những hệthống cấp nước nhỏ giản đơn có thể kết hợp đặt cả máy bơm cấp II vào công trình ấy. Nếu chất lượng nước ngầm thoả mãn yêu cầu tiêu thụ, phụ thuộc vào tình hình đất đai và yêu cầu phân phối nước dọc tuyến. Nếu khu xử lý đặt ở độ cao đảm bảo được áp lực phân phối, thì không cần trạm bơm cấp II và đài nước. Khi công suất của hệ thống cấp nước lớn, nguồn cung cấp điện đảm bảo, trong trạm bơm cấp II đặt máy bơm ly tâm và được cơ giới hoá hay tự động hoá thì có thể không cần đài nước ... Để chọn sơ đồ cho một hệ thống cấp nước cần căn cứ: - Điều kiện tự nhiên: Nguồn nước, địa hình, khí hậu ... - Yêu cầu của các đối tượng dùng nước. Thông thường cần nghiên cứu các mặt: Lưu lượng, chất lượng, tính liên tục, dây chuyển xử lý, áp lực, phân phối đối tượng theo yêu cầu chất lượng.... - Về khả năng thực thi, cần nghiên cứu: khối lượng xây dựng và thiết bị kỹ thuật, thời gian, giá thành xây dựng và quản lý. Để có một sơ đồ tối ưu ta phải so sánh kinh tế kỹ thuật nhiều phương án. Phải tiến hành so sánh toàn bộ cũng như từng bộ phận của sơ đồ. Chọn được sơ đồ hệ thống cấp nước hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, bởi thế đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức chuyên môn sâu cũng như những kiến thức tổng hợp về các chuyên môn khác. 1.1.2 Tiêu chuẩn dùng nước ( cấp nước) 4
- Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước trung bình tính cho một đơn vị trong một đơn vị thời gian ( thường là trong mnột ngày) hay cho một đơn vị sản phẩm (lít/ người ngày, lít/ đơn vị sản phẩm). Muôna thiết kế một hệ thống cấp nước cần xác định tổng lưu lượng theo tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn cấp nước hiện hành (bằng 1-1) TCXD -33-68. Tiêu chuẩn ở bảng 1-1 dùng cho các nhu cầu ăn uống sinh hoạt trong các nhà ở, phụ thuộc vào mức độ trang bị kỉ thuật vệ sinh trong nhà, điều kiện khí hậu, tập quán sinh hoạt và các điều kiện có ảnh hưởng khác của mỗi địa phương. Nước cấp tiêu dùng trong sinh hoạt, ăn uống là không đồng đều theo thời gian. Để phản ánh chế độ làm việc của các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước theo thời gian, nhất là trạm bơm cấp II, mà không làm tăng hay giảm công suất của hệ thống, người ta đưa ra hệ thống không điều hoà giờ(kg) - là tỷ số giữa lưu lượng tối đa và lưu lượng trung bình giờ trong ngày cấp nước tối đa. Để phản ánh công suất của hệ thống trong ngày dùng nước tối đa, thường là về mùa nóng, với công suất dùng nước trong ngày trung bình (tính trong năm) người ta đưa ra hệ số không điều hoà ngày (kg), theo TCXD -33-68, Kng = 3,35 - 1,5 Khi họ chọn tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cần lưu ý vùng khí hậu và xét khả năng phục vụ cuả hệ thống ít nhất là 5 - 10 năm sau. 2/ Nước công nghiệp : Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp phải được xác định trên cơ sở dây chuyền công nghiệp của xí nghiệp do cơ quan thiết kế hay quản lý cấp. Tiêu chuẩn nước công nghiệp được tính theo đơn vị sản phẩm. Cùng một loại xí nghiệp , nhưng do dây chuyền công nghệ và trang thiết bị khác nhau, lượng nước dùng cho nhu cầu sản xuất có thể chênh lệch nhau. Bảng (1-2) nêu ví dụ tiêu chuẩn nước dùng cho nhu cầu sản xuất. Bảng (1-1) Tiêu chuẩn dùng Hệ số Trang bị tiện nghi trong nhà Nước trung bình không điều (1/người ngày đêm) hoà giờ (Kg) Loại I Các nhà bên trong không có hệ thống cất thoát nước và dụng cụ vệ sinh. Nước dùng thường ngày lấy từ vòi 5
- nước công cộng ngoài phố. 40 - 60 2,5 - 2,0 Loại Các nhà bên trong chỉ có vòi lấy II nước không có dụng vụ vệ sinh 80 - 100 2 - 1,8 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp III thoát nước, có dụng cụ vệ sinh nhưng không có thiết bị tắm 120 - 150 1,8 - 1,5 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp IV thoát nước, có dụng cụ vệ sinh và có thiết bị tắm thông thường 150 - 200 1,7 - 1,4 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp V thoát nước, có dụng cụ vệ sinh có chậu tắm và cấp nước oo nóng cục bộ 200 - 300 1,5 - 1,3 Bảng (1-2) Tiêu chuẩn Chú thích cho một đơn Các loại nước Đơn vị đo vị đo (m3/l đ vị đo) - Nước làm lạnh trong nhà máy nhiệt điện. 1000KW/h 160 - 400 Trị số nhỏ dùng - Nước cấp nồi hơi nhà máy nhiệt điện 1000KW/h 3-5 cho công suất nhiệt điện lớn - Nước làm nguộn động cơ đốt trong 1 ngựa/h 0,015 - 0,04 - Nước khai thác than. 1 tấm than 0,2 - 0,5 - Nước làm giàu than. 1 tấm than 0,3 - 0,7 Bổ sung cho hệ - Nước vận chuyển than theo máng. 1 tấm than 1,5 - 3 thống tuần hoàn - Nước làm nguội lò luyện gang. 1 tấm gang 24 - 42 - Nước làm nguội lò Mác tanh. 1 tấm thép 13 -43 - Nước cho xưởng cán ống 1 tấm 9 - 25 - Nước cho xưởng đúc thép 1 tấm 6 - 20 - Nước để xây các loại gạch 1000 viên 0,09 - 0,21 - Nước rửa sỏi để đổ bê tông 1m3 1 - 1,5 - Nước rửa cát để đổ bê tông 1m3 1,2 - 1,5 - Nước phục vụ để đổ 1m3 bê tông 1m3 2,2 - 3,0 6
- - Nước để sản xuất các loại gạch 1000 viên 0,7 -1,0 - Nước để sản xuất ngói 1000 viên 0,8 -1,2 Nước cấp cho công nghiệp địa phương: trường hợp ở phân tán và không tính cụ thể được, cho phép lấy bằng 5 ÷10% (theo TCXD33-68) lượng nước ăn uống và sinh hoạt trong ngày dùng nước tối đa của điểm dân cư. Tiêu chuẩn dùng nứoc cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của công nhân sản xuất tại các xí nghiệp công nghiệp lấy theo bảng (1-3) Bảng 1-3 Tiêu chuẩn Hệ số không điều Loại phân xường (1/người ca) Hoà giờ (kh) - Phân xưởng nóng toả nhiệt lớn hơn 20 K.calo - 1m3/h 35 2,5 - Phân xưởng khác 25 3,0 Lượng nước tắm của công nhân sau giờ làm việc tính theo kíp đồng hồ nhất với tiêu chuẩn 40 người một vòi tắm 500l/h với thời gian tắm là 45 phút. 3/ Nước tưới cây, tưới đường ... Tiêu chuẩn nước dùng để tưới cây, vườn hoa, quảng trường, đường phố trong các đô thị, thì tuỳ theo loại mặt đường, loại cây trồng đieuè kiện khí hậu .. để chọn. Nói chung có thể lấy từ 0,5 ÷11 l/m2 diện tích được tưới. 4/ Nước dùng trong các nhà công cộng: Tiêu chuẩn nước dùng trong các nhà công cộng lấy theo quy định cho từng loại (TCXD - 33 - 68). 5/ Nước rò rỉ của mạng lưới phân phối: Lượng nước nàykhông có tiêu chuẩn rõ rệt, tuỳ theo tình trạng của mạng lưới mà có thể lấy từ 5 ÷10% tổng công suất của hệ thống. Thực tế lượng nước rò rỉ của mạng lưới phân phối có khi lên tới 15 ÷ 25%. 6/ Nước dùng trong khu xử lý: Để tính toán sơ bộ có thể chọn tỷ lệ 5÷10% công suất của trạm xử lý (trị số nhỏ dùng cho công suất lớn hơn 20.000m3/ngày đêm). Lượng nước này dùng cho nhu cầu kỹ thuật của trạm, phụ thuộc vào từng loại công trình: bể lắng 1,5 ÷ 3%; bể lọc 3÷ 5%; bể tiếp xúc 8 ÷10%. 7/ Nước chữa cháy: Lưu lượng nước, số đám cháy đồng thời, thời gian cháy, áp lực nước để chữa cháy cho một điểm dân cư phụ thuộc vào quy mô dân 7
- số, số tầng cao, bậc chịu lửa và mạng lưới đường ống nước chữa cháy đã quy định trong TCVN-11 - 63; có thể tham khảo bảng (4-2) tài liệu [10]. 1.2. Lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước. 1.2.1. Xác định lưu lượng nước tính toán Lượng nước tính toán cho khu dân cư có thể xác định theo công thức: qtb .N Qmax.ngàyđêm = kng ; m3/ngày đêm (1) 1000 Qmax .ng .d Qmax.h = ; m3/h (2) 24 Qmax .h 1000 qmax.s = ; 1/s (3) 3600 Trong đó: Qmax.ng.đ ; Qmax.h ; q max.s - Lưu lượng nước lớn nhất ngày đêm, giờ và giây. kng; kh - hệ số không điều hoà ngày đêm, giờ; qtb - tiêu chuẩn dùng nước trung bình (1/người ngày đêm); N - Dân số tính toán của khu dân cư (người) Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây có thể tính theo công thức sau: 10.000F .qt Qt.max.ng = = 10.Fqt ; m3/ngày (4) 1000 Qt . max .ng Qt.max.h = ; m3/h (5) T Qt . max .ng 1000 qt.max.s = ; 1/s (6) 3600 Trong đó: Qt.max.ng ; Qt.max.h ; qt.max.s - lưu lượng nước tưới lớn nhất ngày đêm, giờ và giây; F - diện tích cây xanh hoặc mặt đường cần tưới, ha; qt - tiêu chuẩn nước tưới, (1/m2 ngày đêm); T - thời gian tưới trong ngày, (giờ) Lưu lượng nước dùng cho sản xuất thường người ta coi như phân bố đều trong quá trình sản xuâts và được xác định theo tiêu chuẩn tính trên đơn vị sản phẩm. 1.2.2. áp lực trong mạng lưới cấp nước 8
- Muốn đưa nước tới các nơi tiêu dùng thì tại mỗi điểm của mạng lưới cấp nước bên ngoài phải có một áp lực tự do dự trữ cần thiết. áp lực này do máy bơm hoặc đài nước tạo ra. Muốn việc cấp nước được liên tục thì áp lực của máy bơm hoặc chiều cao của đài nước phải đầy đủ để đảm bảo đưa nước tới những vị trí bất lợi nhất của khu dân cư, tức là điểm đưa nước tới ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất so với trạm bơm và đài nước (trên ranh giới cấp nước), đồng thời tại điểm đó phải có một áp lực tự do cần thiết để đưa nước tới các thiết bị dụng cụ vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất bên trong nhà. Áp lực tự do cần thiết tại vị trí bất lợi nhất trên mạng lưới cấp nước bên ngoài, còn gọi là áp lực cần thiết của ngôi nhà, có thể lấy sơ bộ như sau: nhà một tầng 10m; nhà hai tầng 12m; nhà ba tầng 16m ... cứ như vậy, khi tăng thêm một tầng thì áp lực cần thiết tăng thêm 4m. Trong hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực cần thiết ở các cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất tối thiẻu phải là 10m. Còn trong trường hợp chữa cháy áp lực cao, áp lực cần thiết của cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất phải đảm bảo đưa nước qua các ống vải gai chữa cháy (1-50 ÷100m) đến vị trí bất lợi nhất của ngôi nhà có cháy và tại đó cũng phải có áp lực đầy đủ tói thiểu là 10m. Để dễ theo dõi mối liên hệ về phương diện áp lực giữa các công trình cấp nước có thể xem sơ đồ giới thiệu ở hình (1-3) Từ sơ đồ trên có thể tính được chiều cao đặt dài nước Hđ và áp lực công tác của máy bơm. Hđ + Zđ = Znh + H ct + h1 nh (7) Hđ + Znh - Zđ +H ct +h1 nh Hb + Zb = Hđ + hđ + Zđ + h2 (8) Hb = Zđ - Zb + Hđ + hđ + h2 Trong đó: Zb, Zđ, Znh - cốt mặt đất tại trạm bơm, đài nước và ngôi nhà bất lợi nhất; H ct - áp lực cần thiết của ngôi nhà bất lợi nhất; nh Hđ, Hb - Độ cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm; hd - chiều cao của thùng chứa nước trên đài; 9
- h1 - Tổng sóo tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ đài đến ngôi nhà bất lợi nhất. h2 - tổng sóo tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ trạm bơm đến đài. CHƯƠNG II NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 2.1. Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước 2.1.1. Nguồn cung cấp nước Khi thiết kế hệ thống cấp nước, một trong những vấn đề có tầm quan trọng bậc nhất là chọn nguồn nước. Nguồn nước quyết định tính chất và thành phần các hạng mục công trình, quyết định kinh phí đầu tư xây dựng và giá thành sản phẩm. 10
- Nguồn nước thiên nhiên được sử dụng vào mục đích cấp nước, có thể chia làm hai loại: - Nước mặt : sông ngòi, ao hồ và biển - Nước ngầm: Mạch nông, mạch sâu, giếng phun. a/ Nguồn nước mặt Nguồn nước mặt chủ yếu do các sông, hồ chứa và trường hợp đặc biệt mới dùng đến biển. Nước mưa, hơi nước trong không khí ngưng tụ và một phần do nước ngầm tập trung lại thành những dòng suối và thành sông. Chảy qua nhiều miền đất khác nhau, nước sông vì thế mang theo nhiều tạp chất. Nước sông có hàm lượng cao về màu lũ, chứa lượng hữu cơ và vi trùng lớn khi chịu ảnh hưởng nước thải thành phố đổ ra, có độ màu cao khi thượng nguồn có nhiều đầm lầy. Nước ao hồ thường có hàm lượng cận bé, nhưng độ màu, các tạp chất hữu cơ, phù du, rong tảo lại lớn. Nước biển chứa lượng muối cao chủ yếu là NaCl và nhiều phù du trong tảo ở vùng nước gần bờ. ở nước ta, với lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2000 mm phân bố tương đối đều so với nhiều nước trên thế giới. Hệ thống sông ngòi chằng chịt có lưu lượng nước rất phong phú. Nước ta hẹp, từ Trường Sơn ra biển Đông độ dốc lớn, lại ít hồ thiên nhiên và nhân tạo nên lượng nước phân phối không đều trong năm. Về mùa mưa nước thừa gây ra lụt, úng, về mùa khô nước không đủ cung cấp cho nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. Trong những năm qua Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều hồ lớn dùng trị thuỷ và điều tiết nước, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho dân dụng và công nghiệp. Về phương diện chất lượng, nguồn nước sông ở ta có hàm lượng cặn quá lớn về mùa mưa lũ, còn các chỉ tiêu vi trùng và hoá lý khác không đòi hỏi phải xử lý phức tạp. Các hồ có dung tích lớn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của các khu dân cư có thể dùng làm nguồn cấp nước. Các ao hồ nhỏ ở nông thôn tuy hàm lượng cặn bé, nhưng độ màu rất cao, các hợp chất hữu cơ và phù du, rong tảo rất lớn, nên không dùng làm nguồn nước cấp. Nước ta có khoảng 3000km bờ biển. Nước biển làm mặn những quãng sông dài 20 ÷ 25 km sâu vào trong lục địa. Nước ngầm vùng đồng bằng ven biển 11
- cũng bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của biển trước đây và hiện nay thấm sau vào lục địa có nơi tới 100km. Khi nghiên cứu nguồn nước mặn cần lưu ý các khái niệm: lưu lượng tối đa ứng với mực nước cao nhất; lưu lượng tối thiểu ứng với mực nước thấp nhất; tốc độc dòng chảy và tình trạng bồi lở của các triều sông. b/ Nguồn nước ngầm. Nước mưa, nước mặt và hơi nước trong không khí ngưng tụ lại thẩm thấu vào lòng đất tạo thành nước ngầm. Nước ngầm được giữ ại hoặc chuyển động trong các lỗ rỗng hay khe nứt của các tầng đất đá tạo nên tầng ngậm nước. Khả năng ngậm nước của các tầng đá phục thuộc vào độ nứt nẻ. Các loại đất sét, hoàng thổ không chứa nước. trong quá trình thấm qua các lớp đất, các tạp chất, vi trùng được giữ lại, nên nước ngầm thường có chất lượng tốt. ở nước ta, một số nơi phát hiện nước ngầm phong phú trong các tầng trầm tích biển, trầm tích sonog và trong tanàg đá vôi nứt nẻ. Nước ngầm ở ta có hàm lượng muối cao ở các vùng đồng bằng ven biển, ở các nơi khác phổ biến có hàm lượng sắt, mangan, canxi và manhê lớn hơn tiêu chuẩn cho phép nên phải xử l ý mới dùng được. Nước ngầm trong các tầng đá vôi nuét nẻ phần lớn có chất lượng tốt. Nước ngầm mạch sâu được các tầng trên bảo vệ nên ít bị nhiễm bẩn bởi các hợp chất hữu cơ và vi trùng. Nước ngầm cũng vì thế mà có nhiệt độ ổn định (18÷270C). So với mước mặt, nước ngầm ấm về mùa rét và mát mẻ về mùa nóng, ngoài ra nước ngầm thường được khai thác phân tán, ít ảnh hưởng khi có chiến tranh, các khu xử lý phân bố đều, mạng lưới đường ống ít tốn kém. Một số khái niệm cần thiết khi nghiên cứu nguồn nước ngầm: - Mực nước tĩnh: mực nước trong giếng chưa bơm trùng với mực nước ngoài giếng. - Mực nước động: nước rong giếng khi đang bơm hạ xuống và ổn định tương ứng với lưu lượng nước hút đi. - Đường cong giảm áp: do bơm, mực nước tĩnh bên ngoài giếng giảm dần xuống đến mực nước động trong giếng tạo nên đường cong giảm áp. 12
- - Bán kính giảm áp còn gọi là bán kính ảnh hưởng, là khoảng cách từ tâm giếng đến hết đường cong giảm áp. Địa tầng không thấm nước nằm dưới tầng ngậm nước gọi là đáy không ngậm nước và nằm trên gọi là tầng mái không ngậm nước. Theo áp l ực nước ngầm được chia ra nước ngầm có áp và không có áp. ở ta có khái niệm nước ngầm mạch nông, mạch sâu. Nước ngầm khong áp là khi chứa không đầy tầng ngậm nước hoặc chứa đầy mà trên nó không có tầng mái không thấm nước. Trường hợp đó nước ngầm có mặt nước tự do gọi là mặt thoáng, có áp lực bằng áp lực khí quyền. Chiều dày tầng ngậm nước được tính từ mặt thoáng đến đáy không ngậm nước (hình 2-1) Nước ngầm có áp là khi chứa đầy tầng ngậm nước mà trên nó có tầng mái không thấm nước và có đường mực nước đi trong hay trên tầng mái. áp lực nước trong tầng ngậm nước lớn hơn áp lực khí quyển. ở những nơi tầng mái thủng, nước phun lên trên mặt đất tạo nên những giếng phun, vết lỗ ... c/ Chọn nguồn nước. Chọn nguồn nước phải dựa trên cơ sở kinh tế kỹ thuật của các phương án, nhưng cần lưu ý các điểm sau: - Nguồn nước phải có lưu lượng trung bình nhiều năm theo tần suất yêu cầu của đối tượng tiêu thụ, bảng (2-1). Trữ lượng nguồn nước phải đảm bảo khai thác nhiều nắm. - Chất lượng nước đáp ứng yêu cầu vệ sinh theo TCXD-33-68, ưu tiên chọn nguồn nước nào dễ xử lý và ít dùng hoá chất. - Ưu tiên chọn nguồn nước ngầm nếu lưu lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng. Vì nước ngầm kinh tế trong khai thác, quản lý và có những ưu điểm khác như đã nêu ở trên. Cùng với việc điều hoà và khai thác các nguồn nước hiện có, chúng ta phải quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ các nguồn nước khỏi bị nhiễm bẩn do nước thải công, nông nghiệp và thành phố. Nhà nước đã ban hành các quy định bảo vệ vệ sinh nguồn nước. có các nội dung chủ yếu. Bảng (2-1) Tần suất lưu Đối tượng dùng nước Cấp an toàn lượng trung bình (%) 13
- - Nhà máy luyện kim, lọc dầu, nhiệt điện, nước sinh hoạt đô thị có dân số lớn hơn 50.000 người, cho phép giảm lưu lượng 30% từ 1 ÷3 ngày 1 95 - Nhà máy sàng than, làm giàu quặng, lọc dầu, máy xây dựng và các công nghiệp khác cũng như cấp nước sinh hoạt đô thị có dân số bé hơn 50.000 người, các xí nghiệp công nghiệp cho phép giảm lưu lượng không quá 30% trong một tháng và cắt nước 3 ÷ 5 giờ II 90 - Các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, các hệ thống tưới trong nông nghiệp cũng như cấp nước diểm dân cư không quá 500 ngươì cho phép giảm 30% lưu lượng trong một tháng và cắt nước một ngày III 85 Đối với nước ngầm: khu vực bảo vệ I, nếu tầng bảo vệ dày hơn 6m thì bán kính bảo vệ lấy 50m, nếu tầng bảo vệ ≤ 6m thì bán kính 100m. Trong khu vực I nghiêm cấm xây dựng và người không được lui tới nếu không có trách nhiệm. Khu vực II là khu vực hạn chế quanh khu vực I, chỉ cho phép xây dựng các công trình của hệ thống cấp nước nếu tầng bảo vệ có bán kính 300m. Nếu đất ở khu vực II thấm nước thì tuỳ theo độ thấm mà bán kính bảo vệ lấy 50 ÷ 300m và phụ thuộc vào cỡ hạt của tầng bảo vệ. Đối với nước mặt: Khu vực I nghiêm cấm xây dựng, tắm giặt, làm bến bãi và xả nước vào nguồn trong phạm vi: thượng nguồn ≥ 200 ÷ 500m, hạ lưu ≥ 100 ÷200 m và tuỳ theo lưu lượng, tốc độ ảnh hưởng của thuỷ triều đến dòng sông. Khu vực II không cho phép xả nước bẩn vào phía thượng nguồn của sông lớn 15 ÷ 20km, sông vừa 20 ÷ 40km và toàn bộ thượng nguồn các sông nhỏ. Khu vực III hạn chế nhưng cho phép xả nước thải có xử lý và phải tính toán hiệu quả tự làm sạch của nguồn. Đối với hồ chứa đập nước: nghiêm cấm nuôi cá, xả nước bẩn vào hồ, nghiêm cấm xây dựng, chăn nuôi trồng trọt trong phạm vi 300 ÷ 500m gần bờ 14
- nếu vùng đất bằng phẳng và toàn bộ lưu vực nếu mặt đất dốc về phía hồ. Khu vực hạn chế là 300 ÷ 500m kế tiếp theo. 2.1.2. Công trình thu nước. a. Công trình thu nước mặt Phần lớn công trình thu nước mặt là công trình thu nước sông. Công trình thu nước sông nhất thiết phải đặt ở đầu dòng nước phía bắc khu dân cư và khu công nghiệp theo dòng chảy của sông. Công trình thu nước hợp lý nhất là đặt ở nơi dòng sông ít hay đổi, có chiều sâu mực nước lớn để nước được trong, người ta thường bố trí ở phía bờ lõm của sông. Bờ lõm hay xói lở nên phải gia cố cẩn thận. Công trình thu nước thực chất là một bể chứa nước thường chia làm nhiều gian để có thể thay đổi nhau làm việc khi sửa chữa hoặc rửa bể (xem hình 2-2). Mỗi gian chia làm hai ngăn: Ngăn thu nước ở ngoài có tác dụng lắng cặn sơ bộ cho nước trong, ngăn ở trong - ngăn hút là nơi bố trí các đường ống hút của máy bơm. Cửa thu nước phía trên được mở trong mùa lũ vì phía dưới đục hơn do cặn lắng xuống. Đến mùa cạn thì mở cửa dưới cho nước chảy vào ngăn thu. Song chắn rác có nhiệm vụ chắn giữ các loại rác, củi gỗ và xác xúc vật trôi sông ... còn lưới chắn giữ các loại rác rưởi nhỏ hơn. 2. Công trình thu nước giữa lòng sông. Nếu ở bờ sông mực nước quá nông, bờ thoải, mực nước lại dao động lớn người ta thường lấy nước ở giữa lòng sông (khác với loại nằm sát bờ ở chỗ cửa thu nước đưa ra giữa sông), dùng đường ống hút tự chảy vào công trình thu nước nằm ở sát bờ. Trạm bơm có thể tách ly hoặc kết hợp với công trình thu nước,. hình (2-3). Cửa thu nước là một phễu thuật ống miệng loe đầu bị song cắn rác ngược lên trên và được số định dưới đây bằng khung gỗ hoặc bê tông. ở cửa thu nước phải có phao, cờ báo hiệu tránh cho tàu bè đi lại khỏi va chạm. 3. Công trình thu nước vịnh. Khi cần thu nhiều nước mà sông có nhiều phù sa thì người ta thường cho nước sông chảy vào một cái vịnh hình lòng chảo có tác dụng lắng trong sơ bộ rồi xây dựng công trình thu nước và trạm bơm, hình (2-5). Tuỳ theo tình hình cụ thể mà có thể đào sông vào hoặc đắp kè ra để tạo vinh, hoặc đào mương nối với sông để lấy nước, đồng thời để lắng sơ bộ. b/ Công trình thu nước ngầm 15
- Tuỳ theo yêu cầu dùng nước, tương ứng với các loại nước ngầm, trong kỹ thuật cấp nước người ta thường sử dụng các loại công trình thu nước ngầm sau đây: 1. Đường hầm ngang thu nước: loại này dùng để thu nước ngầm nông hoặc ở những nơi nước ngầm sâu bị nhiễm mặn đào giếng khó khăn. Đường ống ngang thu nước gồm những ống có lỗ hoặc khe ở thành ống, đặt nằm ngang trong lớp đất có nước ngầm nông, có độ dốc hướng về phía giếng tập trung nước, từ đó dùng gầu múc hoặc máy bơm đưa nước đi tiêu dùng. Trên đường nước chảy về giếng tập trung cách nhau 25 ÷ 50m, người ta làm một giếng thăm để kiểm tra xem xét và để thông hơi, hình (2-6). Ống thu nước có thể làm bằng sành hoặc bê tông có lỗ với đường kính 8mm, hoặc khe hở với kích thước 10 x 1000mm, thường đặt thẳng góc với chiều nước ngầm chảy. Để cho nước được trong sạch chung quanh ống nên có tầng lọc nước gồm: đá dăm, sỏi, cuội và cát bao bọc. Thay thế cho ống có thể làm các đường hầm thu nước bằng cách xếp đá dăm, đá tảng thành các hành lang cho nước chảy, (hình 2-7). Nếu dùng ống bê tông xốp thì không cần có tầng lọc ở ngoài. 2. Giếng khơi: Loại này thích hợp để thu nước ngầm mạch nông hay lưng chừng khi lượng nước không cần nhiều, có thể dùng cho một gia đình hoặc nhóm gia đình. Khi cần lượng nước nhiều có thể dùng một nhóm giếng rồi tập trung nước vào một giếng chính nhờ các ống si phông nối các giếng với nhau, (hình 2-8), hoặc dùng giếng có đường kính lớn với các ống thu nước nằm ngang, tập trung vào giếng như hình cánh quạt. Đường kính giếng khơi thường lấy khoảng 1 ÷ 1,5m. Nước chảy vào giếng có thể từ dưới đáy chiu lên hoặc từ các khe hở ở thành giếng chiu vào. Để tránh nước mưa trên mặt phủ kéo theo chất bẩn chiu vào giếng phải xây thành và xung quanh thành giếng cách mặt đất 1,2m người ta d dắp motọ lớp đất sét nhão dày khoảng 0,5 ÷ 1,0m để bảo vệ. Thành giếng có thể xây bằng gạch, bê tông xỉ, bê tông đá hộc, bê tông cốt thép, đá ong .... (tùy theo vật liệu địa phương). Trong trường hợp đất dễ sụt lở, để dễ dàng nhanh chóng và an toàn trong khi thi công, người ta thường chế tạo sẵn các khẩu giếng bằng gạch bằng 16
- bê tông ... có chiều cao từ 0,5 ÷ 1,0m, rồi đánh thụt từng khẩu giếng xuống theo phương pháp hạ giếng chìm. Các khẩu giếng nối với nhau bằng vữa xi măng. Bờ giếng thường xây cách mặt đất 0,8m, xung quanh lát sàn gạch có độ dốc 0,02 để thoát và có hàng rào bảo vệ. Khi chọn vị trí giếng cần kết hợp với địa chất, địa chất thuỷ văn để lấy được nước ngầm tốt, đỡ phải đào sâu. Vị trí giếng phải gần nhà, xa các chuồng trâu bò, xí ... để đảm bảo vệ sinh. 3. Giếng khoan: Dùng để thu nước ngầm sâu khi cần lượng nước nhiều, đường kính giếng khoan từ 150 ÷ 600mm (phần cuối cùng), công suất của giếng từ 5÷500l/s. Giếng khoan gồm có: giếng khoan hoàn chỉnh (đào sâu xuống lớp đất cản nước) và không hàn chỉnh (khoan lưng chừng lớp đất chứa nước), giếng khoan có áp và không áp. Khi cần một lưu lượng nước lớn có thể phải thực hiện một nhóm giếng khoan. Khi đó các giếng sẽ tác động ảnh hưởng lẫn nhau và công suất từng giếng giảm đi so với khi nó làm việc độc lập. - Cửa giéng hay miệng giếng, để xem xét hay kiểm tra và đặt máy bơm, động cơ, thường xây nhà để che phủ. - Thân giếng, gồm có một số ống thép không rỉ - gọi là ống vách được nối với nhau bằng ống lồng, mặt bích hoặc hàn. - Ống lọc, nằm trong lớp đất ngậm nước có tác dụng làm trong nước sơ bộ trước khi nó chảy vào giếng. ống lọc có rất nhiều loại khác nhau. Thông dụng nhất là loại ống lọc - loại lưới đan. Loại này gồm một ống lõi bằng théo có chân lỗ với đường ống 10 ÷ 20 lần chiều rộng. Bên ngoài ống có bọc một lớp lưới thép không rỉ hay lưới đồng có đường kính 0,25 ÷1mm. Giữa ống thép và lưới thường có một sợi dây đồng ngăn cách, soịư dây đồng có φ2 ÷6mm được quấn quanh ống thép theo hình xoắn ốc, cách nhau 10 ÷ 15 mm, hình (2-9). - Ống lắng cặn, ở cuối ống lọc cao 2 ÷ 5m, dùng để lắng cặn, cặn lắng khi chiu vào ống lọc thì rơi xuống ống lắng cặn. 2.2. Các quá trình xử lý cơ bản 2.2.1. Yêu cầu về chất lượng nước và các biện pháp xử lý. Nước thiên nhiên dùng cho các hệ thống cấp thoát nước thường có chất lượng khác nhau. Nước mặt có nhiều cặn, vi trùng, độ đục và hàm lượng muối 17
- cao. Nước ngầm trong, ít vi trùng, nhiệt độ ổn đinh, nhiều muối khoáng và thường có hàm lượng sắt, mangan và các khí hoà tan cao. Chất lượng nứoc thiên nhiên được đặc trưng bởi các chỉ tiêu hoá lý và vi trùng. Chỉ tiêu hoá lý gồm: nhiệt độ, độ đục, độ màu, mùi vị. Chỉ tiêu hóa học: loại và nồng độ các chất hoà tan. - Nhiệt độ, khácnhau về các mùa và các loại nước nguồn, phụ thuộc vào không khí ở giới hạn rộng 4 ÷ 400C và thay đổi theo độ sâu nguồn nước. Nước ngầm có nhiệt độ tương đối ổn định 17 ÷ 270C. Nhiệt độ được xác định bằng nhiệt kế. - Hàm lượng cặn: nước mặt luôn chứa một hàm lượng cặn nhất định- là các hạt sét, cát ... do dòng nước xói rửa mang theo và các chất hữu cơ nguồn gốc động, thực vật mục nát hoà vào trong nước. Cũng một nguồn nước hàm lượng cặn (mg/l) khác nhau theo các mùa - mùa khô ít và mùa mưa lũ nhiều. Hàm lượng cặn của nước ngầm chủ yếu là do cát mịn, giới hạn tối đa 30 ÷ 50mg/l. Hàm lượng cặn của nước sông dao động lớn, có khi lên tới 3000 mg/l. Hàm lượng cặn được tính bằng mg/l sau khi đã qua giấy lọc đun sấy ở nhiệt độ 105 ÷ 1100C. Khi hàm lượng cặn ít có thể đo bằng độ trong, xác định bằng cách đổ nước vào một bình thuỷ tinh cao 30cm ở đáy có đặt các chữ tiêu chuẩn màu đen (phương pháp Sneller) hoặc cao 350mm ở đáy có đặt chữ thập đen rộng 1mm trên nền trắng được chiếu sáng bằng một bóng điện 300W (phương pháp Diener). Độ trong được đo bằng cột nước tối đa mà qua nó từ trên nhìn xuống người ta đọc được chữ tiêu chuẩn hay thấy rõ chữ thập. - Độ màu, do các chất gumid, các hợp chất keo của sắt, nước thải của một số công nghiệp hay do sự phát triển mạnh của rong tảo trong các nguồn thiên nhiên tạo nên. Độ màu được xác định bằng phương pháp so màu theo thang Pla- tin-coban và tính bằng độ. - Mùi và vị: nước thiên nhiên có nhiều mùi vị khác nhau, có thẻe có vị vay nhẹ, mặn, chua có khi hơi ngọt. Vị của nước có thể do các chất hoà tan trong nước tạo nên. Mùi của nước có thể do nguồn tự nhiên tạo nên nhu mùi bùn, đất sét, vi sinh vật, phù du cỏ dại hay xác xúc vật ... có thể do nguồn nhân tạo như clo, fênol, nước thải sinh hoạt .... mùi và vị có thể xác định bằng cách ngửi và 18
- nếm của người thí nghiệm và được phân biệt làm 5 cấp: rất yếu, yếu, rõ, rất rõ và mạnh. Thành phần hóa học của nước thiên nhiên muôn màu muôn vẻ thường đặc trưng bời các chỉ tiêu cơ bản sau: - Cặn toàn phần, mg/l, bao gồm tất cả các chất hữu cơ và vô cơ ở trong nước, không kể các chất khí. Cặn toàn phần được xác định bằng cách đun cho bay hơi một dung tích nước nguồn nhất định và lấy ở nhiệt độ 1050C ÷ 110oC cho đến khi trọng lượng không đổi. Cặn hoà tan và tinh cặn: cặn hoà tan cũng được xác định bằng phương pháp trên, nhưng trước khi đun cho bốc hơi, cần lọc bỏ cặn không hoà tan. Tinh cặn là các cặn thuộc nguồn gốc vô cơ, được xác định bằng cách đun một dung tích nước nguồn nhất định rồi đem đốt sấy ở nhiệt độ 8000C. Phụ thuộc vào phương pháp xác định, nếu lọc rồi đem đun sấy ta được tinh cặn hòa tan, còn nếu đem đun sấy nước không lọc ta được tinh cặn toàn phần. - Độ cứng của nước, mgđl/l, độ cứng của nước do hàm lượng canxi (Ca++) và manhê (Mg++) hoà tan trong nước tạo nên. Người ta phân biệt độ cứng toàn phần, độ cứng cacbonát và không cacbonát. Độ cứng cacbonnát do các muối canxi, manhê bicacbonnát tạo nên. Độ cứng không cacbonát do các muối khác của canxi và manhê tạo nên - như các sulfát clorua, nitrát tạo nên. Nước pH, đặc trưng bởi nồng độ ion H+ trong nước (pH = -lg[H+]), phản ánh tính chất của nước là axits, trung hoà hay kiềm. Nếu pH < 7 nước có tính axít, pH = 7 là nước trung tính, pH> 7 là nước có tính kiềm. - Độ kiềm, mgdl/l, đặc trưng bởi các muối của axit hữu cơ như bicacbônát, gumát, cacbônát, hydrát ... Vì vậy người ta cũng phân biệt độ kiềm theo tên gọi của các muối. - Độ ôxy hoá, my/l O2 hay KMnO4, đặc trưng bởi nồng độ các chất hữu cơ hoà tan và một số chất vô cơ dễ ôxy hoá. - Sắt, mg/l, tồn tại trong nước dạng sắt Fe2+ hay Fe3+ . Trong nước ngầm sắt thường ở dạng Fe2+ hoà tan, còn trong nước mặt nó ở dạng keo hay hợp chất và cũng có ở dạng ôxit gumid sắt. Nước ngầm ở ta thường có hàm lượng sắt lớn. 19
- - Mangan, mg/l, thường gặp trong nước ngầm cùng với sắt ở dạng bicabonát Mn2+ - Axit xilicic, mg/l, thường gặp trong nước thiên nhiên ở nhiều dạng khác nhau (từ keo đến ion). Nồng độ axit xilicic trong nước lớn thì cản trở việc sử dụng nước cho nồi hơi áp lực cao. Trong nước ngầm thường gặp nồng độ silis cao khi 6,5 ≤ pH ≤ 7,5 gây khó khăn cho viêc xử l ý sắt. - Các hợp chất của Nitơ: HNO2, HNO3, NH3, những hợp chất này có trong nước chứng tỏ nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi nước mặt và thông thươnừg là nước thải sinh hoạt. Các amôniac là nguồn nước đang bị nhiễm bẩn, có nitrit là mới nhiễm bẩn và có nitrat là nước nhiễm bẩn đã lâu. Những hợp chất Nitơ có trong nước đồng thời cũng có thể do nguồn vô cơ gây nên. - Clorua và Sulfat, mg/l, có trong nước thiên nhiên thường dưới dạng các muối natri, canxi và manhê. - Iốt và fluo, mg/l, có trong nước thiên nhiên thường dưới dạng ion, chúng có ảnh hưởng tới sức khoẻ và trực tiếp gây lệnh. Fluo cho phép 1mg/l, vì thiếu fluo sẽ sinh bệnh đau răng, nhiều fluo sinh hỏng men răng. Thiếu iôt sinh bệnh biếu cổ, iôt cho phép 0,005 ÷ 0,007 mg/l. - Các chất khí hoà tan: O2, H2S, CO2 trong nước thiên nhiên dao động rất lớn. Nhiều O2, CO2 không làm chất lượng nước uống xấu đi, nhưng chúng ăn mòn kim loại và phá huỷ bêtông. H2S có trong nước sẽ gây mùi hôi thối khó chịu và cũng ăn mòn tài liệu. - Vi trùng và vi khuẩn: nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi vi trùng và vi khuẩn là do chịu ảnh hưởng trực tiếp sinh hoạt của con người và động vật. Nước thải sinh hoạt, nước mưa nơi có người và động vật ở được đánh giá bởi số lượng vi trùng và vi khuẩn trong 1ml nước gọi là colitit (còn gọi là coli chuẩn độ). Trong nước có những loại vi trùng và vi khuẩn thì có thể gây ra các thứ bệnh truyền nhiễm như dịch tả, thương hàn ... - Phù du rong tảo: trong các nguồn nước mặt và nhất là các ao hồ thường có các loại phù du, rong tảo. Chúng ở dạng lơ lửng hay bám vào đáy hồ làm cho chất lượng nước ngầm kém đi và khó xử lý. Các yêu cầu về chất lượng nước như sau: 1. Nước dùng cho sinh hoạt: 20

markdown:
98 trang
Lượt xem: 695
Download: 338
# Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà
Chia sẻ:
[phunnme](http://tailieu.vn/user/phunnme)
"Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan cấp nước, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Cơ khí.
![](images/graphics/blank.gif)
![](images/graphics/blank.gif)
## Thể loại:
[Luận Văn - Báo Cáo](http://tailieu.vn/luan-van-bao-cao/)» [Cơ khí - Chế tạo máy](http://tailieu.vn/luan-van-bao-cao/co-khi-che-tao-may/)
## Chủ đề liên quan:
**Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Cấp thoát nước trong nhà**
- TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Cấp thoát nước trong nhà 1
- MỤC LỤC PHẦN I.................................................................................................................................. 3 CẤP NƯỚC ........................................................................................................................ 3 CHƯƠNG I ........................................................................................................................ 3 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ .................................................................. 3 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC .......................................................................................... 3 CHƯƠNG II .................................................................................................................... 10 NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ .............................................. 10 2.1. Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước .................................. 10 2.1.1. Nguồn cung cấp nước ................................................................................... 10 CHƯƠNG III .................................................................................................................. 32 MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC..................................................................................... 32 3.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước. ................. 32 3.1.1. Sơ đồ mạng lưới cấp nước ......................................................................... 32 CHƯƠNG V ..................................................................................................................... 53 HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ ...................................................... 53 CHƯƠNG IX................................................................................................................... 74 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ ............................................................... 74 9.1 - Hệ thống thoát nước bên trong nhà. ..................................................... 74 CHƯƠNG X. ................................................................................................................... 95 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ. ..................................................................................................................................... 95 2
- PHẦN I CẤP NƯỚC CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1.1. Các hệ thống cấp nước và tiêu chuẩn dùng nước 1.1.1. Các hệ thống cấp nước, phân chia và lựa chọn Hệ thống cấp nước là tổ hợp những công trình có chức năng thu nước, xử lý nước, vận chuyển, điều hoà và phân phối nước. Hệ thống cấp nước có thể phân loại như sau: 1- Theo đối tượng phục vụ: hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt ... 2- Theo chức năng phục vụ: hệ thống cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy. 3- Theo phương pháp sử dụng nước: Hệ thống trực tiếp, hệ thống tuần hoàn. 4- Theo nguồn nước: hệ thống nước ngầm, nước mặt .... 5- Theo nguyên tắc làm việc: hệ thống có áp, không áp tự chảy ... 6- Theo phạm vi cấp nước: hệ thống cấp nước thành phố, khu nhà ở, tiểu khu nhà ở .... Mỗi loại hệ thống như vậy về yêu cầu, quy mô, tính chất và thành phần công trình có khác nhau, nhưng dù có phân chia theo cách nào thì sơ đồ của nó tựu trung cũng có thể là hai loại cơ bản: sơ đồ hệ thống cấp nước trực tiếp (hình 1-1) và sơ đồ hệ thống cấp nước tuần hoàn (hình 1-2). 3
- Qua hai sơ đồ (hình 1-1, 2) ta thấy: Công trình thu đón nhận nước tự chảy từ nguồn vào, trạm bơm cấp I hút nước từ công trình thu bơm lên khu xử lý rồi dự trữ ở bể chứa, trạm bơm cấp II bơm nước từ bể chứa vào hệ thống dẫn đến đài và hệ thống mạng lưới phân phối. Về chế độ công tác thì hố thu, trạm bơm cấp I và khu xử lý làm việc điều hoà trong ngày. Bể chứa có chức năng điều hoà, chỉnh lưu lượng giữ khu xử lý và yêu cầu trong ngày. Đài nước dùng để điều hoà áp lực và một phần lưu lượng. Tuỳ theo chất lượng nước yêu cầu, điều kiện tự nhiên, nhất là của nguồn nước và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có thể thêm hoặc bớt các công trình trong các sơ đồ trên. Có thể kết hợp công trình thu và t rạm bơm cấp I vào một công trình khi địa chất và địa hình cho phép. Đối với những hệthống cấp nước nhỏ giản đơn có thể kết hợp đặt cả máy bơm cấp II vào công trình ấy. Nếu chất lượng nước ngầm thoả mãn yêu cầu tiêu thụ, phụ thuộc vào tình hình đất đai và yêu cầu phân phối nước dọc tuyến. Nếu khu xử lý đặt ở độ cao đảm bảo được áp lực phân phối, thì không cần trạm bơm cấp II và đài nước. Khi công suất của hệ thống cấp nước lớn, nguồn cung cấp điện đảm bảo, trong trạm bơm cấp II đặt máy bơm ly tâm và được cơ giới hoá hay tự động hoá thì có thể không cần đài nước ... Để chọn sơ đồ cho một hệ thống cấp nước cần căn cứ: - Điều kiện tự nhiên: Nguồn nước, địa hình, khí hậu ... - Yêu cầu của các đối tượng dùng nước. Thông thường cần nghiên cứu các mặt: Lưu lượng, chất lượng, tính liên tục, dây chuyển xử lý, áp lực, phân phối đối tượng theo yêu cầu chất lượng.... - Về khả năng thực thi, cần nghiên cứu: khối lượng xây dựng và thiết bị kỹ thuật, thời gian, giá thành xây dựng và quản lý. Để có một sơ đồ tối ưu ta phải so sánh kinh tế kỹ thuật nhiều phương án. Phải tiến hành so sánh toàn bộ cũng như từng bộ phận của sơ đồ. Chọn được sơ đồ hệ thống cấp nước hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, bởi thế đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức chuyên môn sâu cũng như những kiến thức tổng hợp về các chuyên môn khác. 1.1.2 Tiêu chuẩn dùng nước ( cấp nước) 4
- Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước trung bình tính cho một đơn vị trong một đơn vị thời gian ( thường là trong mnột ngày) hay cho một đơn vị sản phẩm (lít/ người ngày, lít/ đơn vị sản phẩm). Muôna thiết kế một hệ thống cấp nước cần xác định tổng lưu lượng theo tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn cấp nước hiện hành (bằng 1-1) TCXD -33-68. Tiêu chuẩn ở bảng 1-1 dùng cho các nhu cầu ăn uống sinh hoạt trong các nhà ở, phụ thuộc vào mức độ trang bị kỉ thuật vệ sinh trong nhà, điều kiện khí hậu, tập quán sinh hoạt và các điều kiện có ảnh hưởng khác của mỗi địa phương. Nước cấp tiêu dùng trong sinh hoạt, ăn uống là không đồng đều theo thời gian. Để phản ánh chế độ làm việc của các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước theo thời gian, nhất là trạm bơm cấp II, mà không làm tăng hay giảm công suất của hệ thống, người ta đưa ra hệ thống không điều hoà giờ(kg) - là tỷ số giữa lưu lượng tối đa và lưu lượng trung bình giờ trong ngày cấp nước tối đa. Để phản ánh công suất của hệ thống trong ngày dùng nước tối đa, thường là về mùa nóng, với công suất dùng nước trong ngày trung bình (tính trong năm) người ta đưa ra hệ số không điều hoà ngày (kg), theo TCXD -33-68, Kng = 3,35 - 1,5 Khi họ chọn tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cần lưu ý vùng khí hậu và xét khả năng phục vụ cuả hệ thống ít nhất là 5 - 10 năm sau. 2/ Nước công nghiệp : Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp phải được xác định trên cơ sở dây chuyền công nghiệp của xí nghiệp do cơ quan thiết kế hay quản lý cấp. Tiêu chuẩn nước công nghiệp được tính theo đơn vị sản phẩm. Cùng một loại xí nghiệp , nhưng do dây chuyền công nghệ và trang thiết bị khác nhau, lượng nước dùng cho nhu cầu sản xuất có thể chênh lệch nhau. Bảng (1-2) nêu ví dụ tiêu chuẩn nước dùng cho nhu cầu sản xuất. Bảng (1-1) Tiêu chuẩn dùng Hệ số Trang bị tiện nghi trong nhà Nước trung bình không điều (1/người ngày đêm) hoà giờ (Kg) Loại I Các nhà bên trong không có hệ thống cất thoát nước và dụng cụ vệ sinh. Nước dùng thường ngày lấy từ vòi 5
- nước công cộng ngoài phố. 40 - 60 2,5 - 2,0 Loại Các nhà bên trong chỉ có vòi lấy II nước không có dụng vụ vệ sinh 80 - 100 2 - 1,8 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp III thoát nước, có dụng cụ vệ sinh nhưng không có thiết bị tắm 120 - 150 1,8 - 1,5 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp IV thoát nước, có dụng cụ vệ sinh và có thiết bị tắm thông thường 150 - 200 1,7 - 1,4 Loại Các nhà bên trong có hệ thống cấp V thoát nước, có dụng cụ vệ sinh có chậu tắm và cấp nước oo nóng cục bộ 200 - 300 1,5 - 1,3 Bảng (1-2) Tiêu chuẩn Chú thích cho một đơn Các loại nước Đơn vị đo vị đo (m3/l đ vị đo) - Nước làm lạnh trong nhà máy nhiệt điện. 1000KW/h 160 - 400 Trị số nhỏ dùng - Nước cấp nồi hơi nhà máy nhiệt điện 1000KW/h 3-5 cho công suất nhiệt điện lớn - Nước làm nguộn động cơ đốt trong 1 ngựa/h 0,015 - 0,04 - Nước khai thác than. 1 tấm than 0,2 - 0,5 - Nước làm giàu than. 1 tấm than 0,3 - 0,7 Bổ sung cho hệ - Nước vận chuyển than theo máng. 1 tấm than 1,5 - 3 thống tuần hoàn - Nước làm nguội lò luyện gang. 1 tấm gang 24 - 42 - Nước làm nguội lò Mác tanh. 1 tấm thép 13 -43 - Nước cho xưởng cán ống 1 tấm 9 - 25 - Nước cho xưởng đúc thép 1 tấm 6 - 20 - Nước để xây các loại gạch 1000 viên 0,09 - 0,21 - Nước rửa sỏi để đổ bê tông 1m3 1 - 1,5 - Nước rửa cát để đổ bê tông 1m3 1,2 - 1,5 - Nước phục vụ để đổ 1m3 bê tông 1m3 2,2 - 3,0 6
- - Nước để sản xuất các loại gạch 1000 viên 0,7 -1,0 - Nước để sản xuất ngói 1000 viên 0,8 -1,2 Nước cấp cho công nghiệp địa phương: trường hợp ở phân tán và không tính cụ thể được, cho phép lấy bằng 5 ÷10% (theo TCXD33-68) lượng nước ăn uống và sinh hoạt trong ngày dùng nước tối đa của điểm dân cư. Tiêu chuẩn dùng nứoc cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt của công nhân sản xuất tại các xí nghiệp công nghiệp lấy theo bảng (1-3) Bảng 1-3 Tiêu chuẩn Hệ số không điều Loại phân xường (1/người ca) Hoà giờ (kh) - Phân xưởng nóng toả nhiệt lớn hơn 20 K.calo - 1m3/h 35 2,5 - Phân xưởng khác 25 3,0 Lượng nước tắm của công nhân sau giờ làm việc tính theo kíp đồng hồ nhất với tiêu chuẩn 40 người một vòi tắm 500l/h với thời gian tắm là 45 phút. 3/ Nước tưới cây, tưới đường ... Tiêu chuẩn nước dùng để tưới cây, vườn hoa, quảng trường, đường phố trong các đô thị, thì tuỳ theo loại mặt đường, loại cây trồng đieuè kiện khí hậu .. để chọn. Nói chung có thể lấy từ 0,5 ÷11 l/m2 diện tích được tưới. 4/ Nước dùng trong các nhà công cộng: Tiêu chuẩn nước dùng trong các nhà công cộng lấy theo quy định cho từng loại (TCXD - 33 - 68). 5/ Nước rò rỉ của mạng lưới phân phối: Lượng nước nàykhông có tiêu chuẩn rõ rệt, tuỳ theo tình trạng của mạng lưới mà có thể lấy từ 5 ÷10% tổng công suất của hệ thống. Thực tế lượng nước rò rỉ của mạng lưới phân phối có khi lên tới 15 ÷ 25%. 6/ Nước dùng trong khu xử lý: Để tính toán sơ bộ có thể chọn tỷ lệ 5÷10% công suất của trạm xử lý (trị số nhỏ dùng cho công suất lớn hơn 20.000m3/ngày đêm). Lượng nước này dùng cho nhu cầu kỹ thuật của trạm, phụ thuộc vào từng loại công trình: bể lắng 1,5 ÷ 3%; bể lọc 3÷ 5%; bể tiếp xúc 8 ÷10%. 7/ Nước chữa cháy: Lưu lượng nước, số đám cháy đồng thời, thời gian cháy, áp lực nước để chữa cháy cho một điểm dân cư phụ thuộc vào quy mô dân 7
- số, số tầng cao, bậc chịu lửa và mạng lưới đường ống nước chữa cháy đã quy định trong TCVN-11 - 63; có thể tham khảo bảng (4-2) tài liệu [10]. 1.2. Lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước. 1.2.1. Xác định lưu lượng nước tính toán Lượng nước tính toán cho khu dân cư có thể xác định theo công thức: qtb .N Qmax.ngàyđêm = kng ; m3/ngày đêm (1) 1000 Qmax .ng .d Qmax.h = ; m3/h (2) 24 Qmax .h 1000 qmax.s = ; 1/s (3) 3600 Trong đó: Qmax.ng.đ ; Qmax.h ; q max.s - Lưu lượng nước lớn nhất ngày đêm, giờ và giây. kng; kh - hệ số không điều hoà ngày đêm, giờ; qtb - tiêu chuẩn dùng nước trung bình (1/người ngày đêm); N - Dân số tính toán của khu dân cư (người) Lưu lượng nước tưới đường, tưới cây có thể tính theo công thức sau: 10.000F .qt Qt.max.ng = = 10.Fqt ; m3/ngày (4) 1000 Qt . max .ng Qt.max.h = ; m3/h (5) T Qt . max .ng 1000 qt.max.s = ; 1/s (6) 3600 Trong đó: Qt.max.ng ; Qt.max.h ; qt.max.s - lưu lượng nước tưới lớn nhất ngày đêm, giờ và giây; F - diện tích cây xanh hoặc mặt đường cần tưới, ha; qt - tiêu chuẩn nước tưới, (1/m2 ngày đêm); T - thời gian tưới trong ngày, (giờ) Lưu lượng nước dùng cho sản xuất thường người ta coi như phân bố đều trong quá trình sản xuâts và được xác định theo tiêu chuẩn tính trên đơn vị sản phẩm. 1.2.2. áp lực trong mạng lưới cấp nước 8
- Muốn đưa nước tới các nơi tiêu dùng thì tại mỗi điểm của mạng lưới cấp nước bên ngoài phải có một áp lực tự do dự trữ cần thiết. áp lực này do máy bơm hoặc đài nước tạo ra. Muốn việc cấp nước được liên tục thì áp lực của máy bơm hoặc chiều cao của đài nước phải đầy đủ để đảm bảo đưa nước tới những vị trí bất lợi nhất của khu dân cư, tức là điểm đưa nước tới ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất so với trạm bơm và đài nước (trên ranh giới cấp nước), đồng thời tại điểm đó phải có một áp lực tự do cần thiết để đưa nước tới các thiết bị dụng cụ vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất bên trong nhà. Áp lực tự do cần thiết tại vị trí bất lợi nhất trên mạng lưới cấp nước bên ngoài, còn gọi là áp lực cần thiết của ngôi nhà, có thể lấy sơ bộ như sau: nhà một tầng 10m; nhà hai tầng 12m; nhà ba tầng 16m ... cứ như vậy, khi tăng thêm một tầng thì áp lực cần thiết tăng thêm 4m. Trong hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực cần thiết ở các cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất tối thiẻu phải là 10m. Còn trong trường hợp chữa cháy áp lực cao, áp lực cần thiết của cột lấy nước chữa cháy bất lợi nhất phải đảm bảo đưa nước qua các ống vải gai chữa cháy (1-50 ÷100m) đến vị trí bất lợi nhất của ngôi nhà có cháy và tại đó cũng phải có áp lực đầy đủ tói thiểu là 10m. Để dễ theo dõi mối liên hệ về phương diện áp lực giữa các công trình cấp nước có thể xem sơ đồ giới thiệu ở hình (1-3) Từ sơ đồ trên có thể tính được chiều cao đặt dài nước Hđ và áp lực công tác của máy bơm. Hđ + Zđ = Znh + H ct + h1 nh (7) Hđ + Znh - Zđ +H ct +h1 nh Hb + Zb = Hđ + hđ + Zđ + h2 (8) Hb = Zđ - Zb + Hđ + hđ + h2 Trong đó: Zb, Zđ, Znh - cốt mặt đất tại trạm bơm, đài nước và ngôi nhà bất lợi nhất; H ct - áp lực cần thiết của ngôi nhà bất lợi nhất; nh Hđ, Hb - Độ cao đài nước và áp lực công tác của máy bơm; hd - chiều cao của thùng chứa nước trên đài; 9
- h1 - Tổng sóo tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ đài đến ngôi nhà bất lợi nhất. h2 - tổng sóo tổn thất áp lực trên đường ống dẫn nước từ trạm bơm đến đài. CHƯƠNG II NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 2.1. Nguồn cung cấp nước và công trình thu nước 2.1.1. Nguồn cung cấp nước Khi thiết kế hệ thống cấp nước, một trong những vấn đề có tầm quan trọng bậc nhất là chọn nguồn nước. Nguồn nước quyết định tính chất và thành phần các hạng mục công trình, quyết định kinh phí đầu tư xây dựng và giá thành sản phẩm. 10
- Nguồn nước thiên nhiên được sử dụng vào mục đích cấp nước, có thể chia làm hai loại: - Nước mặt : sông ngòi, ao hồ và biển - Nước ngầm: Mạch nông, mạch sâu, giếng phun. a/ Nguồn nước mặt Nguồn nước mặt chủ yếu do các sông, hồ chứa và trường hợp đặc biệt mới dùng đến biển. Nước mưa, hơi nước trong không khí ngưng tụ và một phần do nước ngầm tập trung lại thành những dòng suối và thành sông. Chảy qua nhiều miền đất khác nhau, nước sông vì thế mang theo nhiều tạp chất. Nước sông có hàm lượng cao về màu lũ, chứa lượng hữu cơ và vi trùng lớn khi chịu ảnh hưởng nước thải thành phố đổ ra, có độ màu cao khi thượng nguồn có nhiều đầm lầy. Nước ao hồ thường có hàm lượng cận bé, nhưng độ màu, các tạp chất hữu cơ, phù du, rong tảo lại lớn. Nước biển chứa lượng muối cao chủ yếu là NaCl và nhiều phù du trong tảo ở vùng nước gần bờ. ở nước ta, với lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2000 mm phân bố tương đối đều so với nhiều nước trên thế giới. Hệ thống sông ngòi chằng chịt có lưu lượng nước rất phong phú. Nước ta hẹp, từ Trường Sơn ra biển Đông độ dốc lớn, lại ít hồ thiên nhiên và nhân tạo nên lượng nước phân phối không đều trong năm. Về mùa mưa nước thừa gây ra lụt, úng, về mùa khô nước không đủ cung cấp cho nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. Trong những năm qua Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhiều hồ lớn dùng trị thuỷ và điều tiết nước, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho dân dụng và công nghiệp. Về phương diện chất lượng, nguồn nước sông ở ta có hàm lượng cặn quá lớn về mùa mưa lũ, còn các chỉ tiêu vi trùng và hoá lý khác không đòi hỏi phải xử lý phức tạp. Các hồ có dung tích lớn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của các khu dân cư có thể dùng làm nguồn cấp nước. Các ao hồ nhỏ ở nông thôn tuy hàm lượng cặn bé, nhưng độ màu rất cao, các hợp chất hữu cơ và phù du, rong tảo rất lớn, nên không dùng làm nguồn nước cấp. Nước ta có khoảng 3000km bờ biển. Nước biển làm mặn những quãng sông dài 20 ÷ 25 km sâu vào trong lục địa. Nước ngầm vùng đồng bằng ven biển 11
- cũng bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của biển trước đây và hiện nay thấm sau vào lục địa có nơi tới 100km. Khi nghiên cứu nguồn nước mặn cần lưu ý các khái niệm: lưu lượng tối đa ứng với mực nước cao nhất; lưu lượng tối thiểu ứng với mực nước thấp nhất; tốc độc dòng chảy và tình trạng bồi lở của các triều sông. b/ Nguồn nước ngầm. Nước mưa, nước mặt và hơi nước trong không khí ngưng tụ lại thẩm thấu vào lòng đất tạo thành nước ngầm. Nước ngầm được giữ ại hoặc chuyển động trong các lỗ rỗng hay khe nứt của các tầng đất đá tạo nên tầng ngậm nước. Khả năng ngậm nước của các tầng đá phục thuộc vào độ nứt nẻ. Các loại đất sét, hoàng thổ không chứa nước. trong quá trình thấm qua các lớp đất, các tạp chất, vi trùng được giữ lại, nên nước ngầm thường có chất lượng tốt. ở nước ta, một số nơi phát hiện nước ngầm phong phú trong các tầng trầm tích biển, trầm tích sonog và trong tanàg đá vôi nứt nẻ. Nước ngầm ở ta có hàm lượng muối cao ở các vùng đồng bằng ven biển, ở các nơi khác phổ biến có hàm lượng sắt, mangan, canxi và manhê lớn hơn tiêu chuẩn cho phép nên phải xử l ý mới dùng được. Nước ngầm trong các tầng đá vôi nuét nẻ phần lớn có chất lượng tốt. Nước ngầm mạch sâu được các tầng trên bảo vệ nên ít bị nhiễm bẩn bởi các hợp chất hữu cơ và vi trùng. Nước ngầm cũng vì thế mà có nhiệt độ ổn định (18÷270C). So với mước mặt, nước ngầm ấm về mùa rét và mát mẻ về mùa nóng, ngoài ra nước ngầm thường được khai thác phân tán, ít ảnh hưởng khi có chiến tranh, các khu xử lý phân bố đều, mạng lưới đường ống ít tốn kém. Một số khái niệm cần thiết khi nghiên cứu nguồn nước ngầm: - Mực nước tĩnh: mực nước trong giếng chưa bơm trùng với mực nước ngoài giếng. - Mực nước động: nước rong giếng khi đang bơm hạ xuống và ổn định tương ứng với lưu lượng nước hút đi. - Đường cong giảm áp: do bơm, mực nước tĩnh bên ngoài giếng giảm dần xuống đến mực nước động trong giếng tạo nên đường cong giảm áp. 12
- - Bán kính giảm áp còn gọi là bán kính ảnh hưởng, là khoảng cách từ tâm giếng đến hết đường cong giảm áp. Địa tầng không thấm nước nằm dưới tầng ngậm nước gọi là đáy không ngậm nước và nằm trên gọi là tầng mái không ngậm nước. Theo áp l ực nước ngầm được chia ra nước ngầm có áp và không có áp. ở ta có khái niệm nước ngầm mạch nông, mạch sâu. Nước ngầm khong áp là khi chứa không đầy tầng ngậm nước hoặc chứa đầy mà trên nó không có tầng mái không thấm nước. Trường hợp đó nước ngầm có mặt nước tự do gọi là mặt thoáng, có áp lực bằng áp lực khí quyền. Chiều dày tầng ngậm nước được tính từ mặt thoáng đến đáy không ngậm nước (hình 2-1) Nước ngầm có áp là khi chứa đầy tầng ngậm nước mà trên nó có tầng mái không thấm nước và có đường mực nước đi trong hay trên tầng mái. áp lực nước trong tầng ngậm nước lớn hơn áp lực khí quyển. ở những nơi tầng mái thủng, nước phun lên trên mặt đất tạo nên những giếng phun, vết lỗ ... c/ Chọn nguồn nước. Chọn nguồn nước phải dựa trên cơ sở kinh tế kỹ thuật của các phương án, nhưng cần lưu ý các điểm sau: - Nguồn nước phải có lưu lượng trung bình nhiều năm theo tần suất yêu cầu của đối tượng tiêu thụ, bảng (2-1). Trữ lượng nguồn nước phải đảm bảo khai thác nhiều nắm. - Chất lượng nước đáp ứng yêu cầu vệ sinh theo TCXD-33-68, ưu tiên chọn nguồn nước nào dễ xử lý và ít dùng hoá chất. - Ưu tiên chọn nguồn nước ngầm nếu lưu lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng. Vì nước ngầm kinh tế trong khai thác, quản lý và có những ưu điểm khác như đã nêu ở trên. Cùng với việc điều hoà và khai thác các nguồn nước hiện có, chúng ta phải quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ các nguồn nước khỏi bị nhiễm bẩn do nước thải công, nông nghiệp và thành phố. Nhà nước đã ban hành các quy định bảo vệ vệ sinh nguồn nước. có các nội dung chủ yếu. Bảng (2-1) Tần suất lưu Đối tượng dùng nước Cấp an toàn lượng trung bình (%) 13
- - Nhà máy luyện kim, lọc dầu, nhiệt điện, nước sinh hoạt đô thị có dân số lớn hơn 50.000 người, cho phép giảm lưu lượng 30% từ 1 ÷3 ngày 1 95 - Nhà máy sàng than, làm giàu quặng, lọc dầu, máy xây dựng và các công nghiệp khác cũng như cấp nước sinh hoạt đô thị có dân số bé hơn 50.000 người, các xí nghiệp công nghiệp cho phép giảm lưu lượng không quá 30% trong một tháng và cắt nước 3 ÷ 5 giờ II 90 - Các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, các hệ thống tưới trong nông nghiệp cũng như cấp nước diểm dân cư không quá 500 ngươì cho phép giảm 30% lưu lượng trong một tháng và cắt nước một ngày III 85 Đối với nước ngầm: khu vực bảo vệ I, nếu tầng bảo vệ dày hơn 6m thì bán kính bảo vệ lấy 50m, nếu tầng bảo vệ ≤ 6m thì bán kính 100m. Trong khu vực I nghiêm cấm xây dựng và người không được lui tới nếu không có trách nhiệm. Khu vực II là khu vực hạn chế quanh khu vực I, chỉ cho phép xây dựng các công trình của hệ thống cấp nước nếu tầng bảo vệ có bán kính 300m. Nếu đất ở khu vực II thấm nước thì tuỳ theo độ thấm mà bán kính bảo vệ lấy 50 ÷ 300m và phụ thuộc vào cỡ hạt của tầng bảo vệ. Đối với nước mặt: Khu vực I nghiêm cấm xây dựng, tắm giặt, làm bến bãi và xả nước vào nguồn trong phạm vi: thượng nguồn ≥ 200 ÷ 500m, hạ lưu ≥ 100 ÷200 m và tuỳ theo lưu lượng, tốc độ ảnh hưởng của thuỷ triều đến dòng sông. Khu vực II không cho phép xả nước bẩn vào phía thượng nguồn của sông lớn 15 ÷ 20km, sông vừa 20 ÷ 40km và toàn bộ thượng nguồn các sông nhỏ. Khu vực III hạn chế nhưng cho phép xả nước thải có xử lý và phải tính toán hiệu quả tự làm sạch của nguồn. Đối với hồ chứa đập nước: nghiêm cấm nuôi cá, xả nước bẩn vào hồ, nghiêm cấm xây dựng, chăn nuôi trồng trọt trong phạm vi 300 ÷ 500m gần bờ 14
- nếu vùng đất bằng phẳng và toàn bộ lưu vực nếu mặt đất dốc về phía hồ. Khu vực hạn chế là 300 ÷ 500m kế tiếp theo. 2.1.2. Công trình thu nước. a. Công trình thu nước mặt Phần lớn công trình thu nước mặt là công trình thu nước sông. Công trình thu nước sông nhất thiết phải đặt ở đầu dòng nước phía bắc khu dân cư và khu công nghiệp theo dòng chảy của sông. Công trình thu nước hợp lý nhất là đặt ở nơi dòng sông ít hay đổi, có chiều sâu mực nước lớn để nước được trong, người ta thường bố trí ở phía bờ lõm của sông. Bờ lõm hay xói lở nên phải gia cố cẩn thận. Công trình thu nước thực chất là một bể chứa nước thường chia làm nhiều gian để có thể thay đổi nhau làm việc khi sửa chữa hoặc rửa bể (xem hình 2-2). Mỗi gian chia làm hai ngăn: Ngăn thu nước ở ngoài có tác dụng lắng cặn sơ bộ cho nước trong, ngăn ở trong - ngăn hút là nơi bố trí các đường ống hút của máy bơm. Cửa thu nước phía trên được mở trong mùa lũ vì phía dưới đục hơn do cặn lắng xuống. Đến mùa cạn thì mở cửa dưới cho nước chảy vào ngăn thu. Song chắn rác có nhiệm vụ chắn giữ các loại rác, củi gỗ và xác xúc vật trôi sông ... còn lưới chắn giữ các loại rác rưởi nhỏ hơn. 2. Công trình thu nước giữa lòng sông. Nếu ở bờ sông mực nước quá nông, bờ thoải, mực nước lại dao động lớn người ta thường lấy nước ở giữa lòng sông (khác với loại nằm sát bờ ở chỗ cửa thu nước đưa ra giữa sông), dùng đường ống hút tự chảy vào công trình thu nước nằm ở sát bờ. Trạm bơm có thể tách ly hoặc kết hợp với công trình thu nước,. hình (2-3). Cửa thu nước là một phễu thuật ống miệng loe đầu bị song cắn rác ngược lên trên và được số định dưới đây bằng khung gỗ hoặc bê tông. ở cửa thu nước phải có phao, cờ báo hiệu tránh cho tàu bè đi lại khỏi va chạm. 3. Công trình thu nước vịnh. Khi cần thu nhiều nước mà sông có nhiều phù sa thì người ta thường cho nước sông chảy vào một cái vịnh hình lòng chảo có tác dụng lắng trong sơ bộ rồi xây dựng công trình thu nước và trạm bơm, hình (2-5). Tuỳ theo tình hình cụ thể mà có thể đào sông vào hoặc đắp kè ra để tạo vinh, hoặc đào mương nối với sông để lấy nước, đồng thời để lắng sơ bộ. b/ Công trình thu nước ngầm 15
- Tuỳ theo yêu cầu dùng nước, tương ứng với các loại nước ngầm, trong kỹ thuật cấp nước người ta thường sử dụng các loại công trình thu nước ngầm sau đây: 1. Đường hầm ngang thu nước: loại này dùng để thu nước ngầm nông hoặc ở những nơi nước ngầm sâu bị nhiễm mặn đào giếng khó khăn. Đường ống ngang thu nước gồm những ống có lỗ hoặc khe ở thành ống, đặt nằm ngang trong lớp đất có nước ngầm nông, có độ dốc hướng về phía giếng tập trung nước, từ đó dùng gầu múc hoặc máy bơm đưa nước đi tiêu dùng. Trên đường nước chảy về giếng tập trung cách nhau 25 ÷ 50m, người ta làm một giếng thăm để kiểm tra xem xét và để thông hơi, hình (2-6). Ống thu nước có thể làm bằng sành hoặc bê tông có lỗ với đường kính 8mm, hoặc khe hở với kích thước 10 x 1000mm, thường đặt thẳng góc với chiều nước ngầm chảy. Để cho nước được trong sạch chung quanh ống nên có tầng lọc nước gồm: đá dăm, sỏi, cuội và cát bao bọc. Thay thế cho ống có thể làm các đường hầm thu nước bằng cách xếp đá dăm, đá tảng thành các hành lang cho nước chảy, (hình 2-7). Nếu dùng ống bê tông xốp thì không cần có tầng lọc ở ngoài. 2. Giếng khơi: Loại này thích hợp để thu nước ngầm mạch nông hay lưng chừng khi lượng nước không cần nhiều, có thể dùng cho một gia đình hoặc nhóm gia đình. Khi cần lượng nước nhiều có thể dùng một nhóm giếng rồi tập trung nước vào một giếng chính nhờ các ống si phông nối các giếng với nhau, (hình 2-8), hoặc dùng giếng có đường kính lớn với các ống thu nước nằm ngang, tập trung vào giếng như hình cánh quạt. Đường kính giếng khơi thường lấy khoảng 1 ÷ 1,5m. Nước chảy vào giếng có thể từ dưới đáy chiu lên hoặc từ các khe hở ở thành giếng chiu vào. Để tránh nước mưa trên mặt phủ kéo theo chất bẩn chiu vào giếng phải xây thành và xung quanh thành giếng cách mặt đất 1,2m người ta d dắp motọ lớp đất sét nhão dày khoảng 0,5 ÷ 1,0m để bảo vệ. Thành giếng có thể xây bằng gạch, bê tông xỉ, bê tông đá hộc, bê tông cốt thép, đá ong .... (tùy theo vật liệu địa phương). Trong trường hợp đất dễ sụt lở, để dễ dàng nhanh chóng và an toàn trong khi thi công, người ta thường chế tạo sẵn các khẩu giếng bằng gạch bằng 16
- bê tông ... có chiều cao từ 0,5 ÷ 1,0m, rồi đánh thụt từng khẩu giếng xuống theo phương pháp hạ giếng chìm. Các khẩu giếng nối với nhau bằng vữa xi măng. Bờ giếng thường xây cách mặt đất 0,8m, xung quanh lát sàn gạch có độ dốc 0,02 để thoát và có hàng rào bảo vệ. Khi chọn vị trí giếng cần kết hợp với địa chất, địa chất thuỷ văn để lấy được nước ngầm tốt, đỡ phải đào sâu. Vị trí giếng phải gần nhà, xa các chuồng trâu bò, xí ... để đảm bảo vệ sinh. 3. Giếng khoan: Dùng để thu nước ngầm sâu khi cần lượng nước nhiều, đường kính giếng khoan từ 150 ÷ 600mm (phần cuối cùng), công suất của giếng từ 5÷500l/s. Giếng khoan gồm có: giếng khoan hoàn chỉnh (đào sâu xuống lớp đất cản nước) và không hàn chỉnh (khoan lưng chừng lớp đất chứa nước), giếng khoan có áp và không áp. Khi cần một lưu lượng nước lớn có thể phải thực hiện một nhóm giếng khoan. Khi đó các giếng sẽ tác động ảnh hưởng lẫn nhau và công suất từng giếng giảm đi so với khi nó làm việc độc lập. - Cửa giéng hay miệng giếng, để xem xét hay kiểm tra và đặt máy bơm, động cơ, thường xây nhà để che phủ. - Thân giếng, gồm có một số ống thép không rỉ - gọi là ống vách được nối với nhau bằng ống lồng, mặt bích hoặc hàn. - Ống lọc, nằm trong lớp đất ngậm nước có tác dụng làm trong nước sơ bộ trước khi nó chảy vào giếng. ống lọc có rất nhiều loại khác nhau. Thông dụng nhất là loại ống lọc - loại lưới đan. Loại này gồm một ống lõi bằng théo có chân lỗ với đường ống 10 ÷ 20 lần chiều rộng. Bên ngoài ống có bọc một lớp lưới thép không rỉ hay lưới đồng có đường kính 0,25 ÷1mm. Giữa ống thép và lưới thường có một sợi dây đồng ngăn cách, soịư dây đồng có φ2 ÷6mm được quấn quanh ống thép theo hình xoắn ốc, cách nhau 10 ÷ 15 mm, hình (2-9). - Ống lắng cặn, ở cuối ống lọc cao 2 ÷ 5m, dùng để lắng cặn, cặn lắng khi chiu vào ống lọc thì rơi xuống ống lắng cặn. 2.2. Các quá trình xử lý cơ bản 2.2.1. Yêu cầu về chất lượng nước và các biện pháp xử lý. Nước thiên nhiên dùng cho các hệ thống cấp thoát nước thường có chất lượng khác nhau. Nước mặt có nhiều cặn, vi trùng, độ đục và hàm lượng muối 17
- cao. Nước ngầm trong, ít vi trùng, nhiệt độ ổn đinh, nhiều muối khoáng và thường có hàm lượng sắt, mangan và các khí hoà tan cao. Chất lượng nứoc thiên nhiên được đặc trưng bởi các chỉ tiêu hoá lý và vi trùng. Chỉ tiêu hoá lý gồm: nhiệt độ, độ đục, độ màu, mùi vị. Chỉ tiêu hóa học: loại và nồng độ các chất hoà tan. - Nhiệt độ, khácnhau về các mùa và các loại nước nguồn, phụ thuộc vào không khí ở giới hạn rộng 4 ÷ 400C và thay đổi theo độ sâu nguồn nước. Nước ngầm có nhiệt độ tương đối ổn định 17 ÷ 270C. Nhiệt độ được xác định bằng nhiệt kế. - Hàm lượng cặn: nước mặt luôn chứa một hàm lượng cặn nhất định- là các hạt sét, cát ... do dòng nước xói rửa mang theo và các chất hữu cơ nguồn gốc động, thực vật mục nát hoà vào trong nước. Cũng một nguồn nước hàm lượng cặn (mg/l) khác nhau theo các mùa - mùa khô ít và mùa mưa lũ nhiều. Hàm lượng cặn của nước ngầm chủ yếu là do cát mịn, giới hạn tối đa 30 ÷ 50mg/l. Hàm lượng cặn của nước sông dao động lớn, có khi lên tới 3000 mg/l. Hàm lượng cặn được tính bằng mg/l sau khi đã qua giấy lọc đun sấy ở nhiệt độ 105 ÷ 1100C. Khi hàm lượng cặn ít có thể đo bằng độ trong, xác định bằng cách đổ nước vào một bình thuỷ tinh cao 30cm ở đáy có đặt các chữ tiêu chuẩn màu đen (phương pháp Sneller) hoặc cao 350mm ở đáy có đặt chữ thập đen rộng 1mm trên nền trắng được chiếu sáng bằng một bóng điện 300W (phương pháp Diener). Độ trong được đo bằng cột nước tối đa mà qua nó từ trên nhìn xuống người ta đọc được chữ tiêu chuẩn hay thấy rõ chữ thập. - Độ màu, do các chất gumid, các hợp chất keo của sắt, nước thải của một số công nghiệp hay do sự phát triển mạnh của rong tảo trong các nguồn thiên nhiên tạo nên. Độ màu được xác định bằng phương pháp so màu theo thang Pla- tin-coban và tính bằng độ. - Mùi và vị: nước thiên nhiên có nhiều mùi vị khác nhau, có thẻe có vị vay nhẹ, mặn, chua có khi hơi ngọt. Vị của nước có thể do các chất hoà tan trong nước tạo nên. Mùi của nước có thể do nguồn tự nhiên tạo nên nhu mùi bùn, đất sét, vi sinh vật, phù du cỏ dại hay xác xúc vật ... có thể do nguồn nhân tạo như clo, fênol, nước thải sinh hoạt .... mùi và vị có thể xác định bằng cách ngửi và 18
- nếm của người thí nghiệm và được phân biệt làm 5 cấp: rất yếu, yếu, rõ, rất rõ và mạnh. Thành phần hóa học của nước thiên nhiên muôn màu muôn vẻ thường đặc trưng bời các chỉ tiêu cơ bản sau: - Cặn toàn phần, mg/l, bao gồm tất cả các chất hữu cơ và vô cơ ở trong nước, không kể các chất khí. Cặn toàn phần được xác định bằng cách đun cho bay hơi một dung tích nước nguồn nhất định và lấy ở nhiệt độ 1050C ÷ 110oC cho đến khi trọng lượng không đổi. Cặn hoà tan và tinh cặn: cặn hoà tan cũng được xác định bằng phương pháp trên, nhưng trước khi đun cho bốc hơi, cần lọc bỏ cặn không hoà tan. Tinh cặn là các cặn thuộc nguồn gốc vô cơ, được xác định bằng cách đun một dung tích nước nguồn nhất định rồi đem đốt sấy ở nhiệt độ 8000C. Phụ thuộc vào phương pháp xác định, nếu lọc rồi đem đun sấy ta được tinh cặn hòa tan, còn nếu đem đun sấy nước không lọc ta được tinh cặn toàn phần. - Độ cứng của nước, mgđl/l, độ cứng của nước do hàm lượng canxi (Ca++) và manhê (Mg++) hoà tan trong nước tạo nên. Người ta phân biệt độ cứng toàn phần, độ cứng cacbonát và không cacbonát. Độ cứng cacbonnát do các muối canxi, manhê bicacbonnát tạo nên. Độ cứng không cacbonát do các muối khác của canxi và manhê tạo nên - như các sulfát clorua, nitrát tạo nên. Nước pH, đặc trưng bởi nồng độ ion H+ trong nước (pH = -lg[H+]), phản ánh tính chất của nước là axits, trung hoà hay kiềm. Nếu pH < 7 nước có tính axít, pH = 7 là nước trung tính, pH> 7 là nước có tính kiềm. - Độ kiềm, mgdl/l, đặc trưng bởi các muối của axit hữu cơ như bicacbônát, gumát, cacbônát, hydrát ... Vì vậy người ta cũng phân biệt độ kiềm theo tên gọi của các muối. - Độ ôxy hoá, my/l O2 hay KMnO4, đặc trưng bởi nồng độ các chất hữu cơ hoà tan và một số chất vô cơ dễ ôxy hoá. - Sắt, mg/l, tồn tại trong nước dạng sắt Fe2+ hay Fe3+ . Trong nước ngầm sắt thường ở dạng Fe2+ hoà tan, còn trong nước mặt nó ở dạng keo hay hợp chất và cũng có ở dạng ôxit gumid sắt. Nước ngầm ở ta thường có hàm lượng sắt lớn. 19
- - Mangan, mg/l, thường gặp trong nước ngầm cùng với sắt ở dạng bicabonát Mn2+ - Axit xilicic, mg/l, thường gặp trong nước thiên nhiên ở nhiều dạng khác nhau (từ keo đến ion). Nồng độ axit xilicic trong nước lớn thì cản trở việc sử dụng nước cho nồi hơi áp lực cao. Trong nước ngầm thường gặp nồng độ silis cao khi 6,5 ≤ pH ≤ 7,5 gây khó khăn cho viêc xử l ý sắt. - Các hợp chất của Nitơ: HNO2, HNO3, NH3, những hợp chất này có trong nước chứng tỏ nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi nước mặt và thông thươnừg là nước thải sinh hoạt. Các amôniac là nguồn nước đang bị nhiễm bẩn, có nitrit là mới nhiễm bẩn và có nitrat là nước nhiễm bẩn đã lâu. Những hợp chất Nitơ có trong nước đồng thời cũng có thể do nguồn vô cơ gây nên. - Clorua và Sulfat, mg/l, có trong nước thiên nhiên thường dưới dạng các muối natri, canxi và manhê. - Iốt và fluo, mg/l, có trong nước thiên nhiên thường dưới dạng ion, chúng có ảnh hưởng tới sức khoẻ và trực tiếp gây lệnh. Fluo cho phép 1mg/l, vì thiếu fluo sẽ sinh bệnh đau răng, nhiều fluo sinh hỏng men răng. Thiếu iôt sinh bệnh biếu cổ, iôt cho phép 0,005 ÷ 0,007 mg/l. - Các chất khí hoà tan: O2, H2S, CO2 trong nước thiên nhiên dao động rất lớn. Nhiều O2, CO2 không làm chất lượng nước uống xấu đi, nhưng chúng ăn mòn kim loại và phá huỷ bêtông. H2S có trong nước sẽ gây mùi hôi thối khó chịu và cũng ăn mòn tài liệu. - Vi trùng và vi khuẩn: nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi vi trùng và vi khuẩn là do chịu ảnh hưởng trực tiếp sinh hoạt của con người và động vật. Nước thải sinh hoạt, nước mưa nơi có người và động vật ở được đánh giá bởi số lượng vi trùng và vi khuẩn trong 1ml nước gọi là colitit (còn gọi là coli chuẩn độ). Trong nước có những loại vi trùng và vi khuẩn thì có thể gây ra các thứ bệnh truyền nhiễm như dịch tả, thương hàn ... - Phù du rong tảo: trong các nguồn nước mặt và nhất là các ao hồ thường có các loại phù du, rong tảo. Chúng ở dạng lơ lửng hay bám vào đáy hồ làm cho chất lượng nước ngầm kém đi và khó xử lý. Các yêu cầu về chất lượng nước như sau: 1. Nước dùng cho sinh hoạt: 20
![](images/graphics/blank.gif)

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)


text:
Đây là phiên bản tài liệu đơn giản
Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ngữ văn 8 - HK II
Tài liệu liên quan

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

Server: Apache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Connection: close

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


text:
Thông báo
- Tất cả các phần mềm trên thuthuat.chiplove.biz đều full và sử dụng link mediafire
- Pass giải nén nếu có mặc định là: thuthuat.chiplove.biz nếu có pass khác sẽ ghi chú ở trong bài
- Đối với đuôi __a, __b hay .001, 002 các bạn dùng phần mềm FFJS để giải nén nhé
- Tải IDM Crack Full 100% - hàng Việt Nam đã share nhiều năm, đảm bảo dùng mãi mãi
- Mọi thắc mắc về bài viết (vd: link die, phần mềm thiếu cr .v.v.) các bạn vui lòng reply ngay bên dưới, mình sẽ xem và trả lời trong thời gian sớm nhất
- Nếu thấy trang web hữu ích vui lòng nhấn nút để ủng hộ.
Free MP3 Converter 3.0 - Phần mềm đổi đuôi nhạc
Nhận xét
@huynh hoang hai, huy: bạn down bản mới nhất từ trang chủ: ...
16/09/2014, 05:42 PM
VGHBJKL;jklkmk./,/dcsfsds l,,,,,,,,,sdssfdcdcdsxczxzxmlk,l
16/09/2014, 02:19 PM
them emotion T_T =P~
16/09/2014, 01:48 PM
Mình rất cần hướng dẫn cách tích hợp Mathtype 6.9 vào bộ offic 2010 mà không ...
16/09/2014, 01:43 PM
minh cai dat idm ma sai khong duoc mong cac ban huong dan chi ro rang hon minh rat cam on cac ban
16/09/2014, 08:17 AM

markdown:
Thông báo
- Tất cả các phần mềm trên thuthuat.chiplove.biz đều full và sử dụng link mediafire
- Pass giải nén nếu có mặc định là: thuthuat.chiplove.biz nếu có pass khác sẽ ghi chú ở trong bài
-
Đối với đuôi __a, __b hay .001, 002 các bạn dùng
**để giải nén nhé** [phần mềm FFJS](http://thuthuat.chiplove.biz/post/ffsj-3-3-phan-mem-chia-nho-va-gop-file-nhanh-nhat.862/)
-
**Tải IDM Crack Full 100% - hàng Việt Nam đã share nhiều năm, đảm bảo dùng mãi mãi**
- Mọi thắc mắc về bài viết (vd: link die, phần mềm thiếu cr .v.v.) các bạn vui lòng reply ngay bên dưới, mình sẽ xem và trả lời trong thời gian sớm nhất
- Nếu thấy trang web hữu ích vui lòng nhấn nút để ủng hộ.
## Free MP3 Converter 3.0 - Phần mềm đổi đuôi nhạc
Nhận xét
@huynh hoang hai, huy: bạn down bản mới nhất từ trang chủ: ...
16/09/2014, 05:42 PM
VGHBJKL;jklkmk./,/dcsfsds l,,,,,,,,,sdssfdcdcdsxczxzxmlk,l
16/09/2014, 02:19 PM
them emotion T_T =P~
16/09/2014, 01:48 PM
Mình rất cần hướng dẫn cách tích hợp Mathtype 6.9 vào bộ offic 2010 mà không ...
16/09/2014, 01:43 PM
minh cai dat idm ma sai khong duoc mong cac ban huong dan chi ro rang hon minh rat cam on cac ban
16/09/2014, 08:17 AM

WARC-Truncated: length

Server: SUNFW

Content-Type: text/html; charset=utf-8


text:
Website giải trí trực tuyến số 1 Việt Nam
ĐƯỜNG DẪN BẠN VỪA GÕ SAI:
http://24h.com.vn/su-kien/luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi
Mời bạn bấm vào link bên cạnh để vào trang:
1.
Trang chủ 24h
2.
Tin tức sự kiện
3.
Bóng đá
4.
Thời trang
5.
Cười
6.
24h.com.vn
7.
Việc làm
8.
Nghe nhạc MP3
9.
Web làm đẹp
10.
Game
11.
Xổ số
12.
Chứng khoán
Hoặc tham khảo các trang tương tự dưới đây:

Content-Type: text/html; charset=Utf-8

X-Cache: QuickCache vv2.1.1rc1 - file

Cache-Control: public

Vary: Accept-Encoding,User-Agent


text:
Đặt phòng tại khách sạn này và tích lũy đêm sau thời gian lưu trú
Vị trí.
Tọa lạc ngay trung tâm Chicago, Waldorf Astoria Chicago nằm cách Thư viện Newberry, Tháp Hancock và Tháp Nước Chicago chỉ vài bước chân. Công viên Millennium và Viện Nghệ thuật Chicago cũng ở khá gần đó.
Đặc điểm của khách sạn.
Waldorf Astoria Chicago có khu spa với đầy đủ các liệu pháp, hồ bơi trong nhà và câu lạc bộ sức khỏe. Truy cập Internet không dây miễn phí ở các khu vực chung. Các dịch vụ, tiện nghi phục vụ nhu cầu công việc, hội nghị tại khách sạn 5 sao này bao gồm trung tâm dịch vụ văn phòng và phòng họp. Tại khách sạn sang trọng này, khách có thể lựa chọn dùng bữa tại nhà hàng hoặc quầy bar/sảnh chờ. Các dịch vụ, tiện nghi khác tại khách sạn phong cách kiến trúc Art Deco này bao gồm bồn tắm thủy lực, dịch vụ spa và phòng xông hơi. Khách có thể sử dụng bãi đậu xe trong khuôn viên với khoản phụ phí nhỏ. Đây là khách sạn không khói thuốc.
Tiện nghi phòng.
188 phòng được trang bị điều hòa nhiệt độ tại Waldorf Astoria Chicago bao gồm iPod dock và minibar. Giường được trang bị nệm có lớp đệm bông, chăn bông và bộ đồ giường cao cấp. Khách có thể truy cập Internet không dây tốc độ cao miễn phí tại phòng. Các phòng được trang bị TV plasma với các kênh truyền hình vệ tinh cao cấp và các kênh phim phải trả tiền. Tất cả phòng đều có bàn, két bảo mật và điện thoại; điện thoại nội vùng miễn phí cũng được cung cấp (có thể áp dụng các giới hạn). Phòng tắm có bồn tắm và buồng tắm vòi sen riêng với bồn tắm. Phòng tắm cũng có áo choàng tắm, đồ dùng nhà tắm được thiết kế riêng và máy sấy tóc. Tất cả phòng có lò vi sóng và nước đóng chai miễn phí. Các tiện nghi bổ sung bao gồm báo miễn phí và dép đi trong nhà. Ngoài ra, các tiện nghi phục vụ theo nhu cầu bao gồm mát-xa tại phòng, bàn ủi/dụng cụ ủi quần áo và bộ đồ giường kháng dị ứng. Có dịch vụ dọn phòng buổi tối mỗi đêm và dịch vụ dọn phòng phục vụ hàng ngày.
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Các khoản phụ phí sau đã được tính trong tổng giá hiển thị:
Phí sử dụng bãi đậu xe có người phục vụ là 65USD mỗi đêm
Khách có thể mang theo vật nuôi với phụ phí 45USD mỗi vật nuôi mỗi lần lưu trú
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Các khoản phụ phí sau đã được tính trong tổng giá hiển thị:
Phí sử dụng bãi đậu xe có người phục vụ là 65USD mỗi đêm
Khách có thể mang theo vật nuôi với phụ phí 45USD mỗi vật nuôi mỗi lần lưu trú
Chúng tôi đã liệt kê mọi khoản phí được khách sạn thông báo với mình. Tuy nhiên, phí cụ thể có thể khác biệt, ví dụ như phụ thuộc vào thời gian lưu trú hoặc loại phòng của bạn.
Chúng tôi đang theo dõi giá của khách sạn này vào ngày lưu trú dự kiến của bạn
( - )

markdown:
Đặt phòng tại khách sạn này và tích lũy đêm sau thời gian lưu trú
**Vị trí. **
Tọa lạc ngay trung tâm
**Chicago**, Waldorf Astoria Chicago nằm cách **Thư viện Newberry**, **Tháp Hancock** và **Tháp Nước Chicago** chỉ vài bước chân. **Công viên Millennium** và **Viện Nghệ thuật Chicago** cũng ở khá gần đó. **Đặc điểm của khách sạn. **
Waldorf Astoria Chicago có
*khu spa với đầy đủ các liệu pháp*, *hồ bơi trong nhà* và *câu lạc bộ sức khỏe*. *Truy cập Internet không dây* miễn phí ở các khu vực chung. Các dịch vụ, tiện nghi phục vụ nhu cầu công việc, hội nghị tại khách sạn 5 sao này bao gồm *trung tâm dịch vụ văn phòng* và *phòng họp*. Tại khách sạn sang trọng này, khách có thể lựa chọn dùng bữa tại *nhà hàng* hoặc *quầy bar/sảnh chờ*. Các dịch vụ, tiện nghi khác tại khách sạn phong cách kiến trúc Art Deco này bao gồm *bồn tắm thủy lực*, *dịch vụ spa* và *phòng xông hơi*. Khách có thể sử dụng *bãi đậu xe* trong khuôn viên với khoản phụ phí nhỏ. Đây là *khách sạn không khói thuốc*. **Tiện nghi phòng. **
188 phòng được trang bị điều hòa nhiệt độ tại Waldorf Astoria Chicago bao gồm
*iPod dock* và *minibar*. Giường được trang bị *nệm có lớp đệm bông*, *chăn bông* và *bộ đồ giường cao cấp*. Khách có thể truy cập *Internet không dây tốc độ cao miễn phí* tại phòng. Các phòng được trang bị *TV plasma* với *các kênh truyền hình vệ tinh cao cấp* và *các kênh phim phải trả tiền*. Tất cả phòng đều có *bàn*, *két bảo mật* và *điện thoại*; *điện thoại nội vùng miễn phí* cũng được cung cấp (có thể áp dụng các giới hạn). Phòng tắm có *bồn tắm và buồng tắm vòi sen riêng* với *bồn tắm*. Phòng tắm cũng có *áo choàng tắm*, *đồ dùng nhà tắm được thiết kế riêng* và *máy sấy tóc*. Tất cả phòng có *lò vi sóng* và *nước đóng chai miễn phí*. Các tiện nghi bổ sung bao gồm *báo miễn phí* và *dép đi trong nhà*. Ngoài ra, các tiện nghi phục vụ theo nhu cầu bao gồm *mát-xa tại phòng*, *bàn ủi/dụng cụ ủi quần áo* và *bộ đồ giường kháng dị ứng*. *Có dịch vụ dọn phòng buổi tối* mỗi đêm và *dịch vụ dọn phòng* phục vụ hàng ngày.
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Các khoản phụ phí sau đã được tính trong tổng giá hiển thị:
Phí sử dụng
**bãi đậu xe có người phục vụ** là 65USD mỗi đêm
Khách có thể mang theo
**vật nuôi** với phụ phí 45USD mỗi vật nuôi mỗi lần lưu trú
|Ẩm thực||
|
|Vui chơi, giải trí||
|
|Làm việc từ xa||
|
|Dịch vụ||
|
|Tiện nghi||
|
|Hỗ trợ người khuyết tật||
|
|Tiện nghi như tại nhà||
|
|Ngon giấc||
|
|Hãy tận hưởng||
|
|Nghỉ ngơi||
|
|Giải trí||
|
|Kết nối||
|
|Ẩm thực||
|
|Xem thêm||
|
Chỉ khách đã đăng ký với khách sạn được lưu trú tại phòng.
Các khoản phụ phí sau đã được tính trong tổng giá hiển thị:
Phí sử dụng
**bãi đậu xe có người phục vụ** là 65USD mỗi đêm
Khách có thể mang theo
**vật nuôi** với phụ phí 45USD mỗi vật nuôi mỗi lần lưu trú
Chúng tôi đã liệt kê mọi khoản phí được khách sạn thông báo với mình. Tuy nhiên, phí cụ thể có thể khác biệt, ví dụ như phụ thuộc vào thời gian lưu trú hoặc loại phòng của bạn.
Chúng tôi đang theo dõi giá của khách sạn này vào ngày lưu trú dự kiến của bạn
**( - )**

Content-Language: vi-VN

X-UA-Compatible: IE=Edge

Set-Cookie: user=QSp2aV9WTnxIQ09NX1ZOIUUqMzE0Mjg2fG51bGx8bnVsbHwyIUYq; Domain=.hotels.com; Expires=Wed, 16-Sep-2015 13:31:19 GMT; Path=/


text:
Đặt trước: thg 8 31, 2014. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 8 31, 2014
Ưu đãi đặc biệt Các ưu đãi phụ thuộc tình trạng phòng thực tế - vui lòng nhập ngày dự kiến của chuyến đi để kiểm tra tình trạng phòng. Tất cả đều là giá một phòng cho mỗi đêm, trừ khi có quy định khác. Giá chưa bao gồm thuế và phí.
Địa điểm
Loại hình khách sạn
Tiện nghi
Chuỗi khách sạn
Quý vị đã gửi Ưu đãi đặc biệt tại Hinesville tới:

markdown:
|
|
## Tìm kiếm Ưu đãi đặc biệt tại Hinesville
Đặt trước: thg 8 31, 2014. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 8 31, 2014
Ưu đãi đặc biệt Các ưu đãi phụ thuộc tình trạng phòng thực tế - vui lòng nhập ngày dự kiến của chuyến đi để kiểm tra tình trạng phòng. Tất cả đều là giá một phòng cho mỗi đêm, trừ khi có quy định khác. Giá chưa bao gồm thuế và phí.
|Brunswick||từ|
|
|
|Fernandina Beach||từ|
|
|
|Augusta||từ|
|
|
|Tybee Island||từ|
|
|
|Jacksonville||từ|
|
|
|Savannah||từ|
|
|
|Bay Meadows - JTB||từ|
|
|
|St Simons Island||từ|
|
|
|Kingsland||từ|
|
|
|Hilton Head||từ|
|
|**Địa điểm** **Loại hình khách sạn** **Tiện nghi** **Chuỗi khách sạn**
Quý vị đã gửi Ưu đãi đặc biệt tại Hinesville tới:

Set-Cookie: user=QSp2aV9WTnxIQ09NX1ZO; Domain=.hotels.com; Expires=Wed, 16-Sep-2015 13:40:39 GMT; Path=/


text:
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

Server: Cowboy

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Xss-Protection: 1; mode=block

X-Content-Type-Options: nosniff

Cache-Control: max-age=3600, public

Via: 1.1 varnish

Accept-Ranges: bytes

X-Cache: MISS


text:
xu hướng
thư mục
mẫu tự
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


markdown:
xu hướng
thư mục
mẫu tự
Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!
Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.


text:
Datu Saudi-Ampatuan, Maguindanao
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Datu Saudi-Ampatuan là một đô thị ở tỉnh Maguindanao, Philippines.
Các đơn vị hành chính[sửa | sửa mã nguồn]
Datu Saudi-Ampatuan được chia ra 14 barangay.[1]
- Bakat
- Dapiawan
- Elian
- Ganta
- Gawang
- Inaladan
- Kabengi
- Kitango
- Kitapok
- Madia
- Pagatin
- Penditen
- Salbu
- Sambulawan
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ National Statistical Coordination Board. “PSGC Interactive: Municipality/City: DATU SAUDI-AMPATUAN”. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008.

markdown:
# Datu Saudi-Ampatuan, Maguindanao
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Datu Saudi-Ampatuan, Maguindanao
|
|[6°57′26″B 124°26′40″Đ / 6,957222°B 124,444444°Đ](//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=Datu_Saudi-Ampatuan%2C_Maguindanao¶ms=6.957222_N_124.444444_E_type:city(45126)_region:PH_globe:earth) [Quốc gia](/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia) [Philippines](/wiki/Philippines) [Vùng](/w/index.php?title=V%C3%B9ng_c%E1%BB%A7a_Philipin&action=edit&redlink=1) [Vùng tự trị ở Mindanao Hồi giáo](/w/index.php?title=V%C3%B9ng_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_%E1%BB%9F_Mindanao_H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o&action=edit&redlink=1) [Tỉnh](/wiki/T%E1%BB%89nh_(Philippines)) [Maguindanao](/wiki/Maguindanao) [barangay](/wiki/Barangay) [1 tháng 7](/wiki/1_th%C3%A1ng_7)năm [2003](/wiki/2003) **Chính quyền** **Dân số**(2007) [Múi giờ](/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D) [PST](/w/index.php?title=Gi%E1%BB%9D_chu%E1%BA%A9n_Philippines&action=edit&redlink=1)( [UTC+8](/wiki/UTC%2B8)) [Mã điện thoại](/w/index.php?title=M%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1) **Datu Saudi-Ampatuan** là một [đô thị](/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_c%E1%BB%A7a_Philippines) ở [tỉnh](/wiki/T%E1%BB%89nh_(Philippines)) [Maguindanao](/wiki/Maguindanao), [Philippines](/wiki/Philippines).
## Các đơn vị hành chính[
[sửa](/w/index.php?title=Datu_Saudi-Ampatuan,_Maguindanao&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Datu_Saudi-Ampatuan,_Maguindanao&action=edit§ion=1)]
Datu Saudi-Ampatuan được chia ra 14
[barangay](/wiki/Barangay). [[1]](#cite_note-1)
- Bakat
- Dapiawan
- Elian
- Ganta
- Gawang
- Inaladan
- Kabengi
- Kitango
- Kitapok
- Madia
- Pagatin
- Penditen
- Salbu
- Sambulawan
## Tham khảo[
[sửa](/w/index.php?title=Datu_Saudi-Ampatuan,_Maguindanao&veaction=edit&vesection=2) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Datu_Saudi-Ampatuan,_Maguindanao&action=edit§ion=2)] **National Statistical Coordination Board.** [^](#cite_ref-1) [“PSGC Interactive: Municipality/City: DATU SAUDI-AMPATUAN”](http://www.nscb.gov.ph/activestats/psgc/municipality.asp?muncode=153826000®code=15&provcode=38). Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008.
|
|

Content-language: vi

Vary: Accept-Encoding,Cookie,X-Use-HHVM

Via: 1.1 varnish, 1.1 varnish

X-Cache: cp1054 miss (0), cp1055 frontend miss (0)

Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate

X-Analytics: php=zend


text:
Podofomes
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới:
menu
,
tìm kiếm
Bài viết hoặc đoạn này cần thêm
chú thích nguồn gốc
để có thể
kiểm chứng thông tin
.
Những nội dung không có nguồn có thể bị
đặt vấn đề
và xóa bỏ. Mời bạn
bổ sung
chú thích từ
các nguồn đáng tin cậy
để giúp cải thiện bài viết.
Podofomes
Phân loại khoa học
Giới
(
regnum
)
Fungi
Ngành
(
divisio
)
Basidiomycota
Lớp
(
class
)
Basidiomycetes
Bộ
(
ordo
)
Polyporales
Họ
(
familia
)
Polyporaceae
Chi
(
genus
)
Podofomes
Podofomes
là một chi
nấm
thuộc họ
Polyporaceae
.
Tham khảo
[
sửa
|
sửa mã nguồn
]
Bài viết liên quan đến
Bộ Nấm lỗ
này vẫn còn
sơ khai
. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách
mở rộng nội dung
để bài được hoàn chỉnh hơn.
x
t
s
Lấy từ “
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Podofomes&oldid=16399533
”
Thể loại
:
Polyporaceae
Sơ khai Bộ Nấm lỗ
Thể loại ẩn:
Trang thiếu chú thích trong bài
Trình đơn chuyển hướng
Công cụ cá nhân
Mở tài khoản
Đăng nhập
Không gian tên
Bài viết
Thảo luận
Biến thể
Các hiển thị
Đọc
Sửa đổi
Sửa mã nguồn
Xem lịch sử
Khác
Tìm kiếm
Xem nhanh
Trang Chính
Nội dung chọn lọc
Tin tức
Bài viết ngẫu nhiên
Thay đổi gần đây
Quyên góp
Tương tác
Hướng dẫn
Giới thiệu Wikipedia
Cộng đồng
Thảo luận chung
Giúp sử dụng
Công cụ
Các liên kết đến đây
Thay đổi liên quan
Các trang đặc biệt
Liên kết thường trực
Thông tin trang
Khoản mục Wikidata
Trích dẫn trang này
In/xuất ra
Tạo một quyển sách
Tải về dưới dạng PDF
Bản để in ra
Ngôn ngữ khác
Cebuano
English
Polski
Svenska
Winaray
Sửa liên kết
Trang này được sửa đổi lần cuối lúc 19:32, ngày 31 tháng 5 năm 2014.
Văn bản được phát hành theo
Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự
; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Xem
Điều khoản Sử dụng
để biết thêm chi tiết.
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của
Wikimedia Foundation, Inc.
, một tổ chức phi lợi nhuận.
Quy định quyền riêng tư
Giới thiệu Wikipedia
Lời phủ nhận
Nhà phát triển
Phiên bản di động

markdown:
# Podofomes
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|![]()
|
|Bài viết hoặc đoạn này cần thêm
Những nội dung không có nguồn có thể bị
|
|Podofomes
|
|[Giới](/wiki/Gi%E1%BB%9Bi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *regnum*) [Fungi](/wiki/N%E1%BA%A5m) [Ngành](/wiki/Ng%C3%A0nh_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *divisio*) [Basidiomycota](/wiki/Basidiomycota) [Lớp](/wiki/L%E1%BB%9Bp_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *class*) [Basidiomycetes](/w/index.php?title=Basidiomycetes&action=edit&redlink=1) [Bộ](/wiki/B%E1%BB%99_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *ordo*) [Polyporales](/w/index.php?title=Polyporales&action=edit&redlink=1) [Họ](/wiki/H%E1%BB%8D_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *familia*) [Polyporaceae](/w/index.php?title=Polyporaceae&action=edit&redlink=1) [Chi](/wiki/Chi_(sinh_h%E1%BB%8Dc))( *genus*) **Podofomes** * là một chi Podofomes* [nấm](/wiki/N%E1%BA%A5m)thuộc họ [Polyporaceae](/w/index.php?title=Polyporaceae&action=edit&redlink=1).

X-Cache: cp1053 miss (0), cp1052 frontend miss (0)


text:
Treviso
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Treviso (phát âm tiếng Ý: [treˈviːzo] ( ), tiếng Venetia: Trevixo, tiếng Pháp: Trévise, tiếng Latin: Tarvisium) là một thành phố và khu tự quản (comune) tỉnh lỵ tỉnh Treviso, Ý.
Thành phố kết nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]
- Orléans, Pháp
- Timişoara, România
- Guelph, Canada
- Sarasota, Hoa Kỳ
- Curitiba, Brasil
- Neuquén, Argentina
- Griffith, Australia

markdown:
# Treviso
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Treviso
|—
| —
|
|Città di Treviso
|Tọa độ:
|[Italia](/wiki/Italia) [Vùng](/wiki/V%C3%B9ng_c%E1%BB%A7a_%C3%9D) [Veneto](/wiki/Veneto) [Tỉnh](/wiki/T%E1%BB%89nh_c%E1%BB%A7a_%C3%9D) [Treviso](/wiki/Treviso_(t%E1%BB%89nh))(TV) [Frazioni](/w/index.php?title=Frazione&action=edit&redlink=1) **Chính quyền** [Diện tích](/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch) [km²](/wiki/Ki-l%C3%B4-m%C3%A9t_vu%C3%B4ng)(21,4 [mi²](/wiki/D%E1%BA%B7m_vu%C3%B4ng)) [Độ cao](/wiki/Cao_%C4%91%E1%BB%99) [m](/wiki/M%C3%A9t)(49 [ft](/wiki/Foot)) **Dân số**(31 December 2008) [Mật độ](/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_s%E1%BB%91) [Múi giờ](/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D) [UTC+01:00](/wiki/UTC%2B01:00) [Mã điện thoại](/w/index.php?title=M%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1) [Thành phố kết nghĩa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_k%E1%BA%BFt_ngh%C4%A9a&action=edit&redlink=1) [Orléans](/wiki/Orl%C3%A9ans), [Q491540](//www.wikidata.org/wiki/Q491540)[?], [Caen](/wiki/Caen), [Curitiba](/wiki/Curitiba), [Neuquén, Argentina](/wiki/Neuqu%C3%A9n,_Argentina), [Timişoara](/wiki/Timi%C5%9Foara) **Website:** [Website chính thức](http://www.comune.treviso.it) **Treviso** (phát âm tiếng Ý: [[treˈviːzo]](/wiki/IPA) ( ), tiếng Venetia: *Trevixo*, tiếng Pháp: *Trévise*, tiếng Latin: *Tarvisium*) là một thành phố và [khu tự quản](/wiki/Khu_t%E1%BB%B1_qu%E1%BA%A3n) ( *) tỉnh lỵ comune* [tỉnh Treviso](/wiki/Treviso_(t%E1%BB%89nh)), [Ý](/wiki/%C3%9D).
## Thành phố kết nghĩa[
[sửa](/w/index.php?title=Treviso&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Treviso&action=edit§ion=1)] [Orléans](/wiki/Orl%C3%A9ans), [Pháp](/wiki/Ph%C3%A1p) [Timişoara](/wiki/Timi%C5%9Foara), [România](/wiki/Rom%C3%A2nia) [Guelph](/w/index.php?title=Guelph&action=edit&redlink=1), [Canada](/wiki/Canada) [Sarasota](/w/index.php?title=Sarasota,_Florida&action=edit&redlink=1), [Hoa Kỳ](/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3) [Curitiba](/wiki/Curitiba), [Brasil](/wiki/Brasil) [Neuquén](/wiki/Neuqu%C3%A9n,_Argentina), [Argentina](/wiki/Argentina) [Griffith](/wiki/Griffith,_New_South_Wales), [Australia](/wiki/%C3%9Ac)

X-Cache: cp1068 miss (0), cp1055 frontend miss (0)


text:
Wikipedia:Ngày này năm xưa/02/10
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
- 589 – Quân Tùy tiến vào kinh thành Kiến Khang của Trần, bắt giữ hoàng đế Trần Thúc Bảo, kết thúc thời kỳ Nam-Bắc triều.
- 1741 – Chiến tranh Kế vị Áo: Quốc vương Friedrich thống lĩnh quân đội Phổ giành chiến thắng tại trận Mollwitz (hình) trước quân Áo.
- 1837 – Tác gia người Nga Pushkin qua đời do thương tích sau một trận đấu súng vì danh dự.
- 1930 – Việt Nam Quốc dân Đảng phát động cuộc Khởi nghĩa Yên Bái tại Bắc Kỳ nhằm chống lại sự đô hộ của Thực dân Pháp.
- 2008 – Lầu thành bằng gỗ của di sản văn hóa quốc gia Sungnyemun tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc bị một nam giới cao tuổi phóng hoả thiêu huỷ.

markdown:
# Wikipedia:Ngày này năm xưa/02/10
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
[589](/wiki/589)– Quân [Tùy](/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%B9y)tiến vào kinh thành [Kiến Khang](/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Khang)của [Trần](/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n_(Trung_Qu%E1%BB%91c)), bắt giữ hoàng đế **, kết thúc thời kỳ** [Trần Thúc Bảo](/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%C3%BAc_B%E1%BA%A3o) [Nam-Bắc triều](/wiki/Nam-B%E1%BA%AFc_tri%E1%BB%81u_(Trung_Qu%E1%BB%91c)). [1741](/wiki/1741)– [Chiến tranh Kế vị Áo](/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_K%E1%BA%BF_v%E1%BB%8B_%C3%81o): Quốc vương [Friedrich](/wiki/Friedrich_%C4%90%E1%BA%A1i_%C4%91%E1%BA%BF)thống lĩnh [quân đội Phổ](/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Ph%E1%BB%95)giành chiến thắng tại [trận Mollwitz](/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Mollwitz) *(hình)*trước quân [Áo](/wiki/H%E1%BB%8D_Habsburg). [1837](/wiki/1837)– Tác gia người Nga **qua đời do thương tích sau một trận đấu súng vì danh dự.** [Pushkin](/wiki/Aleksandr_Sergeyevich_Pushkin) [1930](/wiki/1930)– [Việt Nam Quốc dân Đảng](/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng)phát động cuộc **tại** [Khởi nghĩa Yên Bái](/wiki/Kh%E1%BB%9Fi_ngh%C4%A9a_Y%C3%AAn_B%C3%A1i) [Bắc Kỳ](/wiki/B%E1%BA%AFc_K%E1%BB%B3)nhằm chống lại sự [đô hộ](/wiki/Ph%C3%A1p_thu%E1%BB%99c)của [Thực dân Pháp](/wiki/Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p). [2008](/wiki/2008)– Lầu thành bằng gỗ của di sản văn hóa quốc gia **tại thủ đô** [Sungnyemun](/wiki/Sungnyemun) [Seoul](/wiki/Seoul)của Hàn Quốc bị một nam giới cao tuổi phóng hoả thiêu huỷ.

X-Cache: cp1067 miss (0), cp1066 frontend miss (0)


text:
Zaporizhia
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Zaporizhia hay Zaporozhye (tiếng Ukraina: Запоріжжя, chuyển tự Zaporizhzhia hay Zaporizhzhya, tiếng Nga: Запорожье, chuyển tự tiếng Nga Zaporozh'ye) [tên cũ Alexandrovsk (tiếng Nga: Александровск)] là thành phố ở đông nam Ukraina, nằm bên hai bờ sông Dnieper. Đây là thủ phủ của tỉnh Zaporizhia, Ukraina. Zaporizhia là thành phố lớn thứ 6 quốc gia này. Dân số theo điều tra năm 2001 là 815.256 người.
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ a ă Why has Ukraine become disillusioned with the Orange Revolution?, BBC News (9 March 2011)
- ^ The size and composition of the population of Zaporozhye region up to the Ukrainian population census 2001 (Численность и состав населения Запорожской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года). (tiếng Nga)

markdown:
# Zaporizhia
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
|
|Zaporizhia (Запоріжжя)
Zaporozhye (Запорожье)
|
|
|
|![]()
**Lá cờ** ![ Huy hiệu của Zaporizhia (Запоріжжя)](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F_2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.svg/80px-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F_2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.svg.png)
![ Huy hiệu của Zaporizhia (Запоріжжя)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F_2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.svg/80px-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F_2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.svg.png)
**Huy hiệu** [47°50′0″B 35°10′0″Đ / 47,83333°B 35,16667°Đ](//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=Zaporizhia¶ms=47_50_0_N_35_10_0_E_type:city(775678)_region:UA) [Tọa độ](/wiki/H%E1%BB%87_t%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99_%C4%91%E1%BB%8Ba_l%C3%BD): [47°50′0″B 35°10′0″Đ / 47,83333°B 35,16667°Đ](//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=Zaporizhia¶ms=47_50_0_N_35_10_0_E_type:city(775678)_region:UA) ![ ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Flag_of_Ukraine.svg/22px-Flag_of_Ukraine.svg.png)
[Ukraina](/wiki/Ukraina) [Oblast](/wiki/Oblast) [Zaporizhia Oblast](/wiki/Zaporizhia_(t%E1%BB%89nh)) [Khu tự quản thành phố](/w/index.php?title=Raion&action=edit&redlink=1) [Raions](#Government_and_administrative_divisions) **Chính quyền** [Oleksandr Sin](/w/index.php?title=Oleksandr_Sin&action=edit&redlink=1) [[1]](#cite_note-mayor-1) [Diện tích](/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch) [km²](/wiki/Ki-l%C3%B4-m%C3%A9t_vu%C3%B4ng)(129 [mi²](/wiki/D%E1%BA%B7m_vu%C3%B4ng)) **Dân số**(tháng 3 năm 2011 ) [[1]](#cite_note-mayor-1) [Mật độ](/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_s%E1%BB%91) [2001](/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%81u_tra_d%C3%A2n_s%E1%BB%91_Ukraina_(2001)&action=edit&redlink=1) [[2]](#cite_note-Census2001-2) [Múi giờ](/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D) [UTC+2](/wiki/UTC%2B2)) [DST](/wiki/Quy_%C6%B0%E1%BB%9Bc_gi%E1%BB%9D_m%C3%B9a_h%C3%A8)) [UTC+3](/wiki/UTC%2B3)) [Mã điện thoại](/w/index.php?title=M%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1) [Thành phố kết nghĩa](/w/index.php?title=Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_k%E1%BA%BFt_ngh%C4%A9a&action=edit&redlink=1) [Q28911](//www.wikidata.org/wiki/Q28911)[?], [Birmingham](/wiki/Birmingham), [Linz](/wiki/Linz), [Ashdod](/wiki/Ashdod), [Magdeburg](/wiki/Magdeburg), [Nghi Xương](/wiki/Nghi_X%C6%B0%C6%A1ng), [Belfort](/wiki/Belfort), [Oberhausen](/wiki/Oberhausen), [Q734315](//www.wikidata.org/wiki/Q734315)[?], [Novokuznetsk](/wiki/Novokuznetsk) **Website:** [http://www.meria.zp.ua/](http://www.meria.zp.ua/) **Zaporizhia** hay **Zaporozhye** ( [tiếng Ukraina](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ukraina): Запоріжжя, chuyển tự *Zaporizhzhia* hay *Zaporizhzhya*, [tiếng Nga](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nga): *Запорожье*, chuyển tự tiếng Nga *Zaporozh'ye*) [tên cũ Alexandrovsk ( [tiếng Nga](/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Nga): *Александровск*)] là thành phố ở đông nam Ukraina, nằm bên hai bờ [sông Dnieper](/wiki/S%C3%B4ng_Dnieper). Đây là thủ phủ của [tỉnh Zaporizhia](/wiki/Zaporizhia_(t%E1%BB%89nh)), [Ukraina](/wiki/Ukraina). Zaporizhia là thành phố lớn thứ 6 quốc gia này. Dân số theo điều tra năm 2001 là 815.256 người.
## Chú thích[
[sửa](/w/index.php?title=Zaporizhia&veaction=edit&vesection=1) | [sửa mã nguồn](/w/index.php?title=Zaporizhia&action=edit§ion=1)]
- ^
**a** **ă** [Why has Ukraine become disillusioned with the Orange Revolution?](http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12685587), [BBC News](/wiki/BBC_News)(9 March 2011) [^](#cite_ref-Census2001_2-0) [.](http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/urban-rural/zaporizhya/) *The size and composition of the population of Zaporozhye region up to the Ukrainian population census 2001*(Численность и состав населения Запорожской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года) **(tiếng Nga)**
|
|
kiểu đô thị
|
|
|
|

X-Cache: cp1052 miss (0), cp1055 frontend miss (0)