Banco di carico
# Banco di carico

Un banco di carico è un particolare banco prova progettato per il rilevamento delle caratteristiche funzionali dei motori sotto forma di potenza e consumo.

Il banco permette di rilevare tali valori ai diversi regimi di funzionamento: dal minimo fino a quello massimo consentito.

Il banco è dotato di una serie di resistenze che convertono la corrente elettrica immessa in calore tramite l'effetto Joule.

## Applicazioni

Il banco di carico viene utilizzato generalmente per due scopi:

* test di potenza di un qualsiasi motore che produca carico elettrico (es motori termici, turbine, gruppi elettrogeni etc.)
* dissipazione carico elettrico (applicazioni industriali, batterie etc.)

I banchi di carico sono utilizzati per molteplici applicazioni come:

* creazione carico fittizio per un motore
* test lavoro prodotto da motore o gruppo elettrogeno
* test di fabbricazione motore
* test periodico corretto funzionamento di Inverter o Turbine
* scarico di batterie in corrente continua
* test funzionamento UPS
* test di rivelazione sovraccarico di corrente
* test corretto funzionamento climatizzatore (es. Climatizzazione CED)
* dissipazione di energia attraverso effetto Joule
* manutenzione di svariati dispositivi elettrici

## Settori applicativi

I banchi di carico sono utilizzati in diversi settori:

* CED o sale informatiche: messa a punto sistema elettrico, test inverter test di climatizzazione e manutenzione
* Ospedali e stabilimenti sanitari: manutenzione, prove di carico gruppi elettrogeni componenti la rete di sicurezza.
* Prigioni: manutenzioni, installazione e controllo motori
* Centrali nucleari : set-up et test di carico gruppi elettrogeni di sicurezza reattori
* Centrali termiche, idrauliche: messa in servizio e manutenzioni motori & turbine
* Eolico & pannelli fotovoltaici: installazione e manutenzione, dissipazione
* Marittimo: messa a punto motori

## Tipologie di banchi di carico

* Resistivo quando il fattore di potenza del dispositivo è uguale a 1
* Capacitivo quando il fattore di potenza è inferiore a 1
* Induttivo quando il fattore di potenza del dispositivo è superiore a 1

All'interno di un centro elaborazione dati il banco di carico viene utilizzato per svolgere i principali test di messa in servizio, simulando il carico elettrico richiesto dai server che verranno installati subito dopo il dimensionamento elettrico del CED. Possono essere utilizzati due tipi di carichi:

* banco di carico 100 kW/200 kW/600 kW da installare al centro della sala
* banco di carico Rack 19" da 7 kW monofase o 11 kW trifase, da installare direttamente nello scomparto che andrà a occupare in seguito il server

I principali test effettuabili in un CED con un banco di carico sono:

* Test sulla rete elettrica primaria: prove di buon funzionamento insieme di apparecchiature elettriche: dal punto di accesso della corrente, fornito dal Gestore servizi energetici, fino alle singole unità server
* Test climatizzazione: I banchi di carico immettono nell'ambiente un calore proporzionale alla carica elettrica prevista. La dissipazione del calore all'interno degli scomparti server permette di verificare il buon funzionamento dell'impianto di climatizzazione e di confermare il corretto dimensionamento
* Test UPS: I banchi di carico sono il metodo più preciso per simulare correttamente il carico richiesto dai server. Nel passaggio di alimentazione dalla rete primaria a quella secondaria (UPS), i banchi permlettono di assicurare il dimensionamento dell'inverter e delle batterie (durata e condizioni batterie)
* Test gruppo elettrogeno: I banchi di carico consentono di simulare il fabbisogno energetico complessivo del CED in caso ci sia bisogno dell'alimentazione secondaria (di emergenza) da parte del Gruppo elettrogeno
* Test di funzionamento sala di controllo: attraverso banchi rack da 19" è inoltre possibile verificare l'affidabilità dei sensori della sala di controllo e del monitoraggio apparecchi
