Conducto eléctrico
# Conducto eléctrico

Una canaleta o conducto eléctrico es un sistema de tubería que se usa para la protección y el enrutamiento del cableado eléctrico. El conducto eléctrico puede estar hecho de metal, plástico, fibra o barro cocido. Los conductos flexibles están disponibles para propósitos especiales.

Una bandeja de cables es un diseño abierto de un canal de cable.

El conducto se instala generalmente por electricistas en el lugar de instalación del equipamiento eléctrico. Su uso, forma y detalles de instalación, se especifican a menudo por las regulaciones de cableado, como el National Electrical Code (NEC) de Estados Unidos u otro código nacional o local. El término "agente", se utiliza comúnmente por los electricistas para describir cualquier sistema que contiene conductores eléctricos, pero el término tiene una definición técnica más restrictiva cuando se utiliza en los reglamentos oficiales de cableado.

## Sección de un cable eléctrico

La sección de un cable eléctrico es el área o superficie de conductor (parte metálica) que queda al descubierto con un corte de forma perpendicular a su longitud. Se calcula con la siguiente fórmula Área= π x r2, donde π es el número pi (3,14).

| Sección del cable (mm²) | Diámetro del cable (mm) |
| - | - |
| 1,5 | 1,4 |
| 2,5 | 1,8 |
| 4 | 2,3 |
| 6 | 2,8 |
| 10 | 3,6 |
| 16 | 4,5 |
| 25 | 5,6 |

Sobre la base de la sección, el cable puede soportar una determinada intensidad, que corresponde a una determinada potencia máxima.

| Sección del cable | Intensidad máxima (Amperios) | Potencia máxima en 12 Vcc (Watts) | Potencia máxima en 24 Vcc | Potencia máxima en 48 Vcc | Potencia máxima en 220 Vac |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 11 | 132 | 264 | 528 | 2420 |
| 2,5 | 15 | 180 | 360 | 720 | 3300 |
| 4 | 20 | 240 | 480 | 960 | 4400 |
| 6 | 25 | 300 | 600 | 1200 | 5500 |
| 10 | 34 | 408 | 816 | 1632 | 7480 |
| 16 | 45 | 540 | 1080 | 2160 | 9900 |
| 25 | 59 | 708 | 1416 | 2832 | 12980 |

## Tubo corrugado

Un tubo corrugado o tráquea es un tubo de plástico (PVC), que se utiliza como canal de instalación de cables eléctricos - energía, telecomunicaciones - para empotrarlos en la pared o en el techo, para enterrar o para poner en caja.

Los tubos corrugados para canalizaciones eléctricas suelen tener desde 12 a 250 mm, dependiendo de si son para canalizaciones aéreas o con tubos al aire o bien tubos en canalizaciones enterradas. Los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección (mm²) de los conductores o cables a conducir, de acuerdo con el REBT (ITC-BT-21 "Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras"):

| Diámetro mm | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 32 | 8 | 8 | 6 | 6 |

Los más habituales para una vivienda son los de 25 o de 32 mm.

Hay tubos corrugados con características y usos especiales, como los blindados (para montaje superficial, es decir, no empotrados), los inhalogenados (para una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio), precableados, para instalación embebida en hormigón,

Por otro lado, el estándar internacional que siguen los tubos corrugados es el EN 61386-22:2005 / IEC 61386-22 ed1.0 (Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 22: Requisitos particulares. Sistemas de tubos curvables).

## Guía pasacables

La guía pasacables o guía de electricista se utiliza para poner los cables dentro del tubo corrugado, sobre todo cuando se ha de hacer la instalación de un nuevo cable o sustituir uno antiguo.

