KNX (standard)
# KNX (standard)

Esta maquina sirve para los que no quieren trabajar y se dedican a encender la luz y cerrar las persianas con un mando a distancia.

Tiene dos dispositivos, uno es para cuando no quieres levantarte de la cama.

Otro cuando llegas reventado de trabajar y no tienes ganas de nada

Su localización esta en los mercadillos y chinos de tu barrio.

## Mezzi trasmissivi

Lo standard KNX prevede diversi mezzi trasmissivi che possono essere utilizzati in combinazione con uno o più modi di configurazione in funzione della particolare applicazione:

* TP-0 (Twisted Pair, tipo 0): Mezzo trasmissivo basato su cavo a conduttori intrecciati con bitrate di 4800 bit/s, proveniente da BatiBUS. I prodotti certificati KNX TP-0 funzionano sulla stessa linea bus dei componenti certificati BatiBUS ma non scambiano informazioni con essi;
* TP-1 (Twisted Pair, tipo 1): Mezzo trasmissivo basato su cavo a conduttori intrecciati con bitrate di 9600 bit/s, proveniente da EIB. I prodotti certificati EIB e KNX TP-1 funzionano e comunicano fra di loro sulla stessa linea bus;
* PL-110 (Power Line, 110 kHz): Mezzo trasmissivo ad onda convogliata (power-line) con bitrate di 1200 bit/s, proveniente da EIB. I prodotti certificati EIB e KNX PL-110 funzionano e comunicano fra di loro sulla stessa rete di distribuzione dell'alimentazione elettrica;
* PL-132 (Power Line, 132 kHz): Mezzo trasmissivo ad onda convogliata (power-line) con bitrate di 2400 bit/s, proveniente da EHS dove viene tuttora utilizzato. I componenti certificati KNX PL-132 ed EHS 1.3ªfunzionano sulla stessa rete ma non comunicano fra loro senza un convertitore di protocollo dedicato;
* RF (Radio Frequency, 868 MHz): Mezzo trasmissivo in radiofrequenza con bitrate di 38.4 kBit/s, sviluppato direttamente all'interno della piattaforma standard KNX;
* Ethernet (KNXnet/IP): Mezzo trasmissivo diffuso che può essere utilizzato unitamente alle specifiche KNXnet/IP che permettono il tunneling di frame KNX incorporati in frame IP (Internet Protocol).

## Modello client-server

Konnex utilizza il modello client-server, dividendo le entità coinvolte in due principali categorie:

* AR (Application Resource): ovvero il dispositivo vero e proprio che mette a disposizione un servizio, il server;
* AC (Application Control): ovvero l'entità che effettua richieste di servizio, il client.

Un dispositivo può essere allo stesso tempo AC e AR, per esempio un televisore può fornire il servizio e richiedere alle luci della stanza di regolare la loro intensità.

## Applicazioni KNX

Un'applicazione KNX è formata da functional block (FB), ovvero unità di codice da eseguire abbastanza grandi da poter impegnare un'entità computazionale, e abbastanza piccole da non impegnarne più di una. Il codice nei FB opera sui data-point che non sono altro che variabili condivise fra le varie applicazioni. I data-point Konnex (DPT), sono delle variabili standardizzate utilizzate per la rappresentazione di varie funzioni di un sistema di building automation. L'importanza dei DPT sta nel fatto che tutti i produttori accettano di utilizzare quel particolare formato per la rappresentazione di quella variabile. Le variabili sono in questo modo standardizzate e questo consente a prodotti di produttori diversi di dialogare tra loro su un bus konnex senza problemi. Ad esempio il DPT5 ha dimensione 2 byte float e serve per rappresentare i valori di temperatura in virgola mobile.

