SN 441011
# SN 441011

SN 441011, fino al 2019 SEV 1011, è uno standard svizzero per spine e prese per uso domestico e scopi simili. La spina SN 441011 tipo 12 e la presa SN 441011 tipo 13 sono anche conosciute a livello internazionale come tipo J. Oltre che in Svizzera, questo standard di connettore viene utilizzato anche in Liechtenstein. Un connettore a due pin per 10 A identico al connettore SN 441011 tipo 11 si trova anche in Italia o su dispositivi di produttori italiani.

## Descrizione

Il sistema di connettori definito nella norma per una tensione alternata di 250 V o 440 V a 50 Hz è strutturato in modo "gerarchicamente compatibile verso il basso". Ciò significa che le prese progettate per 16 ampere accettano anche spine per 10 ampere, ma non il contrario, e che le spine a 2 o 3 poli (monofase) possono essere utilizzate anche con prese a 5 poli (trifase). La spina Euro (2,5 A) si adatta anche a tutti e 4 i tipi di presa.

In tutte le versioni con tre o cinque pin di contatto (tipo 12/13, 15, 23 e 25) il polo centrale è il contatto di protezione. Sebbene i pin di contatto siano della stessa lunghezza, il contatto protettivo è anticipato perché le prese per il conduttore neutro e il conduttore esterno sono affondate più in profondità nella presa. La disposizione sfalsata dei contatti garantisce la protezione contro l'inversione di polarità: se il contatto di protezione è rivolto verso il basso nelle prese monofase, il conduttore esterno è a destra.

Tutti e quattro i tipi di prese di corrente sono dotati di collari di protezione. Le prese senza collare di protezione (T12) non possono essere immesse sul mercato dal 2017 e in precedenza erano consentite solo al di fuori delle stanze umide, ma le prese esistenti di questo tipo possono continuare a essere utilizzate.

## Panoramica gerarchica dei tipi di connettore

Prese conformi allo standard SN 441011 :

| | Monofase | Trifase |
| - | - | - |
| 10 A | tipo 13 | tipo 15 |
| 16 A | tipo 23 | tipo 25 |

Tipi di spine conformi allo standard SN 441011 :

| | Monofase L+N | Monofase L+N+PE | Trifase 3L+N+PE | Sezione trasversale di contatti |
| - | - | - | - | - |
| 2,5 A | tipo C, CEE 7/16 | | | 4 × π ≈ 12,57 mm² |
| 10 A | tipo 11 | tipo 12 | tipo 15 | 4 × π ≈ 12,57 mm² |
| 16 A | tipo 21 | tipo 23 | tipo 25 | 4 × 5 = 20 mm² |
