{"partition": "head_middle", "source_domain": "www.dimplex.com", "digest": "sha1:N7DJ6ZFJ3QD6TJLRXJ656YTRWIK5LJNT", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2014-15/000_00010.parquet"}
Chauffage commercial »
Appareils de chauffage commercial »
Cabinet Architectural
Modèle # CH Series
Appareil à air forcé procurant rapidement une chaleur uniforme.
Tous les panneaux sont en acier de calibre 16. À la livraison, les entrées et sorties d’air du boîtier se trouvent à l’avant de l’appareil; toutefois, la configuration des grilles pourra être modifiée par le client.
Élément chauffant
Les ailettes spiralées offrent une surface de chauffage et un transfert de chaleur maximal à une température sécuritaire. Un interrupteur de type linéaire contre la surchauffe permet d’arrêter l’appareil lorsque la limite thermique est atteinte.
Diverses options de contrôle sont offertes pour cet appareil, ce qui lui confère une souplesse de fonctionnement dans toutes sortes de situations.
Le réglage de la chaleur se fait au moyen d’un commutateur rotatif à deux positions (MAXIMUM et MINIMUM). Au moment de commander, il faudra sélectionner l’une des options suivantes :
-3: Option permettant le contrôle automatique de l’appareil grâce à un thermostat intégré pouvant indiquer des températures variant entre -7 ºC et 32 ºC (45 ºF et 100 ºF). Comporte un bouton à trois positions (ARRÊT, CHAUFFAGE, VENTILATION);
-T: Option permettant de contrôler l’appareil au moyen d’un thermostat d’ambiance externe de 24 V, cette tension étant fournie par l’appareil;
-R: Option comportant un relais intégré pour permettre l’utilisation d’un thermostat externe. L’appareil lui-même fournit une tension de 240 V ou de 208 V au contrôle.
Téléchargements	Ressources en conception	Spécifications
208, 240, 347, 480, 600 V
2 to 18kW
Fini poudre de polyester
Sur le marché en
E-U. et Canada
Revêtement en poudre de polyester
Halls d'entrée
Cage d'escalier
Chauffage électrique ventilateur de l’enceinte Série CH
Ressources en conception
Série CH Aérotherme Console Dessins d'approbation
Dessins d’approbation
Série CH Aérotherme console Renseignements spécifiques
Renseignements spécifiques
Flexibilité d'installation
Grille à lames de style architectural dont la configuration peut être modifiée chez le client pour que l’air entre et sorte du dessus ou du dessous de l’appareil.
Souffleries sans courroie
Montées sur un cadre rigide en métal épais pour empêcher les vibrations.
Ventilateur refoulant
Assure un fonctionnement silencieux et offre un pouvoir de refroidissement du moteur optimal.
Commutateur rotatif à deux positions
Réglage de la chaleur (élevé et faible) permettant une souplesse de fonctionnement dans toutes sortes de situations.
Sécurité thermique intégrée
Doté de divers systèmes de sécurité offrant une protection contre les surcharges.
Relais de fonctionnement différé Utilise la chaleur résiduelle avant l’arrêt de l’appareil.
Des produits qui pourraient vous intéresser
Convecteur Architectural à dessus incliné
Convecteur Architectural
Plinthe Coupe-brise Architecturale à Dessus incliné
Unité commerciale à air forcé