Grado di perdita
# Grado di perdita

Il grado di perdita è un parametro utilizzato per individuare la buona tenuta della sede di una valvola idraulica quando, in posizione completamente chiusa, l'otturatore è sottoposto ad una prefissata pressione differenziale.

Tale parametro viene preso in considerazione durante alcune prove previste dalle UNI EN 1074 e dalla UNI EN 12666-1 necessarie per verificare i requisiti prestazionali dell'apparecchiatura idraulica, quali:

* la prova di resistenza della valvola a flessione;
* la prova di tenuta della sede ad alta pressione differenziale.

La norma UNI EN 12266-1 al p.to A.4.3 individua 7 gradi di perdita che vanno da A a G e ad ognuno di questi è associata la massima perdita ammissibile (espressa in $mm^3/s)$ attraverso la sede di tenuta in funzione del diametro nominale della valvola nonché del fluido di prova (liquido o gas).

| Fluido di prova | grado A | grado B | grado C | grado D | grado E | grado F | grado G |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| liquido | 0 | 0,01DN | 0,03DN | 0,1DN | 0,3DN | 1,0DN | 2,0DN |
| gas | 0 | 0,3DN | 3,0DN | 30DN | 300DN | 3000DN | 6000DN |

Il grado di perdita della valvola deve essere indicato dal costruttore nella documentazione tecnica dell'apparecchiatura idraulica.

## Normativa

* UNI EN 12266-1: Valvole industriali - prove su valvole: prove di pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - requisiti obbligatori
