{"partition": "head_middle", "source_domain": "www.cotemaison.fr", "digest": "sha1:6L2ZPXLDBXGSXMR7TXTELV52APLNQOE6", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2014-15/000_00037.parquet"}
Accueil Maison pratique R�nover, construire Plancher chauffant : les trois solutions int�ressantes
Par Marianne Tournier�
- Paru dans Maison Magazine (HS) de Juin 2012 - Publi� le 24/04/2013
Recommand� dans les grands espaces � vivre d�cloisonn�s, comme les lofts, le plancher rayonnant diffuse une chaleur douce et homog�ne. D�couvrez mod�les les plus efficaces...
Relié à une pompe à chaleur, une chaudière à condensation ou tout autre générateur d'énergie, le plancher chauffant hydraulique s'installe au rez-de-chaussée mais aussi dans les étages. En hiver, il diffuse une chaleur agréable ; en été, il rafraîchit l'air. C'est un choix économique à l'usage, car l'eau y circule à faible température.1. Le système traditionnel Le plancher chauffant est constitué de dalles isolantes haute densité. Le tube, déroulé selon un plan fourni par le fabricant, est agrafé sur les dalles (solution économique) ou maintenu entre leurs plots. L'ensemble est noyé dans un béton d'enrobage.Les Plus. C'est la solution la moins coûteuse (à partir de 40 euros HT le m2, pose comprise, hors chape).Les Moins. Ce système présente une forte inertie thermique, liée à l'épaisseur de la dalle de béton qui le recouvre (au moins 10 cm). Cela contrarie les baisses de chauffage, en particulier les ralentis de nuit, et limite, voire annule, le bénéfice des apports solaires gratuits. Si votre habitation est bien isolée, mieux vaut choisir un émetteur plus réactif. Autre point noir : le délai de séchage (au moins 20 jours).2. Les solutions traditionnelles minces Elles ont une épaisseur de 3,5 cm, quelquefois moins. "GiacoMince" de Giacomini, "Climaconfort Compact" de Roth, "Bekotec-Therm" de Schlüter Systems.Les Plus. Grâce à leur épaisseur réduite, elles présentent une faible inertie permettant une gestion réactive de l'installation (montée en température rapide). Le temps de séchage n'est que de 2 à 3 jours. Les Moins. Le prix (variable selon la solution).3. Les planchers chauffants dits "secs" Les tubes ne sont pas noyés dans le béton, mais intégrés dans l'épaisseur de l'isolant, rainuré, souvent habillé d'une plaque métallique (pour une bonne diffusion de la chaleur). L'ensemble est recouvert d'une chape sèche (type Fermacell ou Knauf). "Rénopro" de Velta.Les Plus. Épaisseur réduite (4 à 6 cm), légèreté, réactivité, et ces planchers peuvent être immédiatement revêtus. Les Moins.Le prix (à partir de 65 € HT le m2, pose comprise, hors plaques).
Et pourquoi pas des murs ou un plafond rayonnants ? Une option intéressante dans le cas d'une rénovation où l'on doit intervenir sur les murs et les plafonds pour les isoler, les enduire, les repeindre, etc. "AcoSense" d'Acome. Les Plus.Réactivité, légèreté, suppression de l'effet de paroi froide (murs). Les Moins.Le prix (variable selon la solution), les risques d'endommager le tube en fixant un objet au mur (mais il existe des détecteurs fiables). À noter : l'installation d'un plancher chauffant nécessite une hauteur sous plafond minimale de 2,40 m.
Voir la galerie photos Quel sol choisir pour quelle pi�ce ?
B�ton cir� salle de bains : les 5 erreurs � �viter
Rev�tement : quel sol choisir ?
Poser du stratifi� : ce qu'il faut savoir
Poser du carrelage : ce qu'il faut savoir
Poser de la pierre reconstitu�e : ce qu'il faut savoir
A d�couvrir aussiDiaporamaChauffage : tout changer avant l'hiverArticle - Isolation : les cl�s du confortArticle - Les 10 cl�s de la maison �cologiqueArticle - Remplacer une chaudi�re : ce qu'il faut savoirArticle - 9 fa�ons d'optimiser votre chauffage pour l'hiver prochainArticle - Pompe � chaleur : choisir le bon syst�me de chauffageArticle - Bien choisir son chauffe-eau thermodynamiqueArticle - L'�tude thermique : pour quoi faire ?