Liaison équipotentielle
# Liaison équipotentielle

Une liaison équipotentielle est une protection permettant de garantir l'absence de potentiel électrique entre différents éléments conducteurs d'électricité (charpente métallique, sol humide, etc.). Cela est réalisé à l'aide d'un ou plusieurs fils électriques en cuivre ou en aluminium, afin de limiter les différences de potentiel entre ces éléments conducteurs d'électricité.

## Objet

Des différences de potentiel (DDP) peuvent être provoquées par un ou des défauts entre des éléments conducteurs du bâtiment mais aussi par induction lorsque le temps est orageux ou que la foudre est sur le point de tomber à proximité. La liaison équipotentielle a pour objectif d'éviter la propagation de potentiel électrique, pour garantir la sécurité des occupants et protéger les appareils sensibles aux IEM.

On distingue deux types de liaisons équipotentielles : La liaison équipotentielle principale et La liaison équipotentielle locale.

## La liaison équipotentielle principale

La liaison dite équipotentielle principale se trouve à l'entrée d'un bâtiment de la manière suivante :

* En créant une connexion électrique de tous les éléments métalliques du bâtiment tels que les canalisations métalliques d'alimentation d'eau, de gaz ou de chauffage accédant au bâtiment ainsi que toutes les pièces de la charpente métallique de ce même $bâtiment^,,$
* En reliant cette liaison équipotentielle à la terre du bâtiment et en vérifiant celle-ci régulièrement.

## La liaison équipotentielle locale

### Salle de bain et salle d'eau

Chaque salle de bain doit comporter une liaison équipotentielle locale, qui relie entre eux tous les éléments métalliques (canalisations, châssis des appareils sanitaires, etc.). Ceci inclut tous les éléments suivants :

* Baignoire métallique,
* Canalisations métalliques,
* Armoire métallique,
* Dormant de porte ou de fenêtre métallique,
* Structure de faux-plafond métallique,
* etc.

Cette liaison équipotentielle doit elle-même être reliée au conducteur de protection (« fil de terre ») pour neutraliser tout potentiel électrique direct (court-circuit) ou induit (foudre par exemple).

**Attention**


    Aucun appareil avec prise de terre ne doit être amené dans la salle d'eau. Tous les appareils, alimentés en électricité, utilisés dans la salle d'eau doivent avoir une double $isolation^,.$ Tous les appareils électriques, fixes ou mobiles, utilisés dans la salle d’eau (prises et lumière) doivent être protégés par des disjoncteurs différentiels 30 mA ou être muni d'un transformateur d'isolement.

### Pièces humides

Il faut être particulièrement vigilant dans les pièces humides du fait de la conductivité de l'eau. Entre autres les élevages (bovin, ovin, etc.) doivent être particulièrement attentifs aux courants vagabonds pouvant provenir des machines à traire, ou de tout autre appareil alimenté en électricité et mal isolé, et pouvant perturber les animaux, voire les blesser. La liaison équipotentielle locale, ainsi que sa mise à la terre, permettent d'évacuer tout courant vagabond.

### Supports et renforts métalliques sous la toiture

Afin d’éviter tout risque de tensions parasites dans les pièces métalliques installées dans les combles d'une maison, elles doivent être reliées entre elles et reliées à la terre du bâtiment. Se méfier tout particulièrement des faux-plafonds à structures métalliques non visibles mais situées à proximité immédiate de la toiture. Sans cette liaison, en cas de temps orageux ces pièces métalliques pourraient être à une tension élevée par induction et même sans contact direct de la foudre. Si ces pièces métalliques ne sont pas reliées à la terre un risque d’électrocution existe même sans défaut dans l'installation électrique.

### Autres pièces métalliques

Toutes les pièces métalliques d'un bâtiment (entre autres les chemins de câbles métalliques) doivent faire partie de la liaison équipotentielle et être reliées à la Terre, afin d'éviter toute tension parasite qui pourrait :

* devenir dangereuse pour les occupants en cas de contact accidentel avec un fil électrique sous tension ;
* servir d'antenne pour les rayonnements électromagnétiques (dont la foudre).

## Section des fils

Afin de garantir l'intégrité de la liaison équipotentielle, il est nécessaire que la section d'un fil de mise à la terre soit identique à celle des fils d'alimentation électrique, afin de supporter l'intensité maximale du défaut électrique (voire plus Cf.Foudre). La section des fils d’interconnexion doit être identique à celle de l’alimentation électrique la plus importante du lieu à protéger (que ce soit dans une pièce, un bâtiment ou un site).

La section du fil reliant un parafoudre à la Terre doit être au moins de 16 $mm^2.$

