{"partition": "head_middle", "source_domain": "conseils.xpair.com", "digest": "sha1:GAC4ODPXLFP6QQFZAXFQAEJ3DRZZ5GML", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2014-15/000_00042.parquet"}
Archives savoir-faire
Climatisation au gaz, climatisation solaire Principe de production de froid au gaz
Climatisation au gaz, climatisation solaire La production de froid par absorption fonctionne à l'énergie gaz et peut utiliser l'énergie solaire comme source chaude
APPROCHE TECHNIQUE
Le marché de la climatisation
Les atouts de la climatisation au gaz naturel
Principe de production de froid au gaz
Principe général
Le principe de base de la production de froid de confort consiste à prélever de la chaleur sur un milieu à refroidir (air ou eau), appelé source chaude et à la transférer vers un milieu extérieur (eau ou air extérieur) qui, lui, est réchauffé (source froide).
Ce transfert d'énergie est réalisé par l'intermédiaire d'un fluide frigorigène soumis en continu à un cycle thermodynamique de succession de changements d'états vapeur/liquide.
Le cycle comporte les quatre phases suivantes :
compression : la température et la pression du fluide sous forme gazeuse s'élèvent ;
condensation : en passant dans un échangeur situé au contact du milieu extérieur (plus froid), le fluide passe à l'état liquide et rejette des calories vers l'extérieur ;
détente : le fluide sous forme liquide voit sa pression abaissée de même que sa température ;
évaporation : en passant dans un échangeur situé au contact du milieu à refroidir (plus chaud), le fluide capte des calories et se vaporise.
Système à absorption
La mise en circulation du fluide frigorigène est assurée lors de la phase de compression. En fonction du moyen utilisé pour augmenter la pression et la température de ce fluide, on peut distinguer deux types de systèmes : les systèmes à compression mécanique et ceux à absorption. On remarque qu'une partie du circuit (condenseur, détendeur, évaporateur) est strictement identique pour les deux systèmes (voir figures ci-dessous).
Avec les systèmes à compression mécanique, la compression est réalisée par un compresseur mecanique mû par un moteur électrique.
Avec les systèmes à absorption, le passage de l'évaporateur vers le condenseur est réalisé par l'association du fluide frigorigène à un autre fluide qualifié d'absorbant. Ce mélange va permettre le passage du fluide frigorigène d'un niveau de basse pression/basse température à un niveau de haute pression/haute température sous l'effet d'un apport de chaleur. Les propriétés de l'absorbant sont (de par son affinité très grande avec le frigorigène) d'absorber des vapeurs de frigorigène à basse pression et de s'en séparer par chauffage à haute pression.
Les autres composants du système sont dans le principe les mêmes qu'en compression.
Système à compression - Source GDF
Système à absorption - Source GDF
Couples frigorigène/absorbant
Les couples de fluides frigorigène/ absorbant utilisés dans les machines à absorption actuelles sont de deux types : eau/bromure de lithium (H20/LiBr) en solution aqueuse et ammoniac/eau (NH3/H20) dilué. Dans les machines H20/LiBr, l'eau peut être utilisée comme fluide frigorigène parce qu'elle est maintenue à très basse pression (absolue) d'à peine quelques kPa (1 kPa = 10 mbars absolus). L'eau est un excellent fluide frigorigène de par ses caractéristiques physiques. Ainsi pour une même puissance froid, il y a dix fois moins de fluide frigorigène en circulation dans une machine utilisant de l'eau comme fluide qu'une machine utilisant du R22.
Dans les machines NH3/H20, dont la technique est moins répandue en France, le fluide frigorigène utilisé est l'ammoniac ce qui permet d'obtenir des températures basses en sortie d'échangeur.
C'est sur ce principe de l'absorption que fonctionnent les installations de climatisation au gaz naturel. De par sa simplicité, l'intérêt d'une telle machine est évident. Elle produit du froid et/ou du chaud et ce, sans complications techniques de mise en oeuvre tout en respectant notre environnement.
Les rendements
En production de froid, pour 1 kWh de gaz naturel, on produit 1 kWh de froid et presque 2 kWh de chaud (à une température comprise entre 37 et 39 °C). La chaleur récupérée dans le condenseur de la machine peut être utilisée pour chauffer l'eau de bassin d'une piscine, pour réchauffer l'eau chaude sanitaire, pour préchauffer de l'air neuf...
En production de chaud, le rendement est identique à celui d'une chaudière gaz.
Dossier à télécharger
Recevez le dossier au format PDF sur votre adresse email:	Votre Nom & prénom
choisissez :
Installation-maintenance
Bureau d'études
Service technique
Frigoriste
Distributeur
Maître d'ouvrage résidentiel
Maître d'ouvrage tertiaire
Maître d'ouvrage industrie
Enseignant-formateur
Cabinet de recrutement
Pour demander un conseil technique,entrez simplement vos données ci-après:
Votre Nom & prénom
Fonctionnement d'une machine à absorption
Climatisation solaire
Foire aux questions : climatisation solaire, climatisation gaz, ...
ASPECTS REGLEMENTAIRES
Groupes frigorifiques à absorption eau-bromure de lithium
Tour de refroidissement et textes réglementaires
Groupes frigorifiques à absorption eau-ammoniac
Groupes de climatisation au gaz en terrasse
Certificat de conformité climatisation gaz en ERP
REGLES ET OUTILS DE CONCEPTION ET DE REALISATION
Climatisation gaz, tableau de sélection
Règles générales pour l'exploitation-maintenance
Guide C.C.T.P. pour une production d'eau glacée et d'eau chaude
Exemple de rafraîchissement solaire pour des bureaux
Groupes à absorption ammoniac - eau simple service
Groupes à absorption eau - bromure de lithium Groupe à absorption eau - bromure de lithium gamme large > 350 kw
Pompe à chaleur à moteur gaz
PRODUITS RECOMMANDES
Climatisation gaz adaptée à vos besoins
Exemples de réalisations