Classe de protection
# Classe de protection

La classe de protection permet de qualifier un type ou une qualité de protection vis-à-vis d'un risque défini.

## Classes de protection électrique

Il existe 4 classes de protection électrique définies notamment dans les normes de sécurité électrique (ex: EN 62368; EN 61010-1) :

* Classe 0 : l’appareil possède une isolation principale (enveloppe) sans liaison de terre. Les prises de ces équipements n'ont pas de broche de terre. La carcasse métallique pourrait être mise à un potentiel dangereux pour l'homme (par un défaut d'isolation par exemple) sans que le défaut soit détecté avant le contact ;
* Classe 1 : l'appareil possède une isolation principale et une isolation supplémentaire (borne de terre). Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques ;
* Classe 2 : l'appareil possède une isolation double ou renforcée (équivalent à deux fois l'isolation principale) sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
* Classe 3 : l’appareil fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) (50V maximum). L'abaissement de tension doit être réalisé à l'aide d'un transformateur de sécurité, réalisant une isolation galvanique sûre entre le primaire et le secondaire.

La classe de protection électrique de l'équipement doit être indiquée dessus à l'aide du symbole correspondant.

Note: la vente de matériel de classe 0 est interdite en Europe.

## Classe de protection contre les UVs

Les optiques utilisés pour la protection contre les rayons UV sont désignés par des numéros.

## Classe de protection des EPI

Les Équipements de protection individuelle (EPI) sont qualifiés par des numéros indiquant leur résistance, et la protection qu'ils assurent à l'opérateur pour les domaines suivants :

* EN 374 : Micro Organisme, ou Chimie générale, ou Chimie pour un composant spécifique
* EN 388 : Mécanique
* EN 407 : Chaleur et feu
* EN 421 : Radioactivité
* EN 511 : Froid
