FK-5-1-12
# FK-5-1-12

Le FK-5-1-12, ou Novec 1230, est un gaz inhibiteur de seconde génération utilisé en extinction automatique fabriqué par 3M.

## Caractéristiques principales

Il n’est pas conducteur d’électricité grâce à son fort pouvoir diélectrique. Il ne laisse aucun résidu sur les équipements après la diffusion. Il est liquide à température ambiante. Le fluide est en phase liquide dans le réseau de tuyauteries et se vaporise à la sortie des buses. Il est émis en un temps inférieur à 10 secondes. Cette détente abaisse légèrement la température du local sans toutefois créer de choc thermique.

Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 agit sur le facteur chaleur du tétraèdre du feu. De plus, il possède un faible niveau d’effet indésirable observable NOAEL (de l'acronyme anglais « No Observable Adverse Effect Level » – sensibilisation cardiaque et toxicité) soit 10 % et permet de préserver la sécurité du personnel dans les salles de déclenchement de l’incendie. Il possède une marge de sécurité de 67 à 150 % (calcul selon la concentration à la conception).

| -- Propriétés -- | |
| - | - |
| Agent Extincteur | FK-5-1-12 |
| Nom Commercial | Novec 1230 |
| Pression de service à 20 °C | 25 ou 42 bar |
| Autre propriété physico-chimique | Liquide à température ambiante qui se vaporise à la sortie des buses |
| Temps de vaporisation | Inférieur à 10 secondes |
| Classe de feux | * Classe A : pour les feux de surface (hors feux braisants et profonds) * Classe B : pour les feux solvants, d'hydrocarbures, huiles (les feux d'huiles nécessitent une étude technique spécifique préalable) |

## Utilisation / Applications

Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 est utilisé dans les installations d’extinction incendie pour protéger :

* Salles informatiques et d’automatismes, datacenter
* Salles télécoms,
* Galeries de câbles,
* Salle de commande et de contrôle
* Salles de distribution électrique et de relayage BT
* Groupe électrogène
* Marine Civile ou militaire
* Aviation Civile ou militaire
* Sites de raffinerie
* Ferroviaire

## Réglementation, normes et environnement

Le FK-5-1-12 ou Novec 1230 n’est pas soumis aux contraintes liées à la réglementation F-Gaz. Il est préconisé dans la mise aux normes d’une installation existante au Hydrocarbure halogéné autrement appelé Halon ou HFC ou hydrofluorocarbure.

Il prend en compte les exigences relatives aux règlementations :

* Protocole de Kyoto (16/05/2006) avec un Potentiel de Réchauffement Global inférieur à 1.
* Directive 2037/2000 du 01/10/2000 avec un Potentiel de Destruction de la couche d’ozone nul.
* Norme ISO 14520.
* Certification délivrée par le CNPP, à savoir certification APSAD :
   * R7 règle d’installation : détection automatique d’incendie.
   * R13 règle d’installation : extinction automatique à gaz.
* REACH $n^o$ 1907/2006 du 01/06/2007 - Numéro d’enregistrement 01-0000018239-65-0001.

Il a une durée de vie de cinq jours dans l’atmosphère.

## Certifications

* Certification CNPP APSAD
* Certification Bureau Veritas

## Autres gaz inhibiteurs

Autres gaz inhibiteurs utilisés en extinction automatique seulement :

* HFC-227ea commercialement appelé FM-200
* HFC-23 commercialement appelé FE-13
