Fehlerstrom
# Fehlerstrom

Ein Fehlerstrom ist ein elektrischer Strom, der aufgrund eines Isolationsfehlers über eine gegebene Fehlerstelle fließt. Dieser Fehlerstrom ist in der Regel ein Strom, der einen ohmschen Ursprung hat und je nach Anwendung und elektrischer Anlage unterschiedliche von der Netzfrequenz abweichende Frequenzen haben kann. Um den Zustand einer elektrischen Anlage beurteilen zu können, müssen Fehlerströme in der Anlage rechtzeitig erkannt werden. Damit es aufgrund von Fehlerströmen nicht zu einem Personenschaden oder einem Brand kommen kann, müssen Fehlerströme durch entsprechende Schutzeinrichtungen so weit wie möglich unterbunden werden.

## Grundlagen

Im Idealfall haben elektrische Isolierstoffe einen unendlich hohen Widerstand und leiten somit keinen elektrischen Strom. Dieser Idealwert wird jedoch aus unterschiedlichen Gründen in der Praxis nicht erreicht. Insbesondere durch Alterung verringert sich im Laufe der Jahre der Isolationswiderstand der elektrischen Leitungen. Dies hat zur Folge, dass selbst bei vorschriftsmäßigen Elektroanlagen in den einzelnen Stromkreisen Ströme von bis zu einem Milliampere gegen Erde abfließen. Diese durch Isolationsfehler hervorgerufenen Ströme werden als Fehlerströme bezeichnet. Sie können entweder von einem elektrischen Leiter gegen Erde abfließen oder im schlimmsten Fall bei Berührung der Fehlerstelle auch über den menschlichen Körper gegen Erde abfließen. Fehlerströme aus elektrischen Maschinen und Geräten werden zusammen mit den Ableitströmen der Maschinen über den Schutzleiter abgeleitet. Insbesondere bei einem Körperschluss können je nach Stärke des Körperschlusses entsprechend hohe Fehlerströme fließen. Dabei kann der Strom zum Teil auch über metallisch zusammenhängende Eisenkonstruktionsteile von Gebäuden oder mit dem Erdpotential angeschlossene Wasserleitungen fließen, was wiederum zu Potentialunterschieden zwischen den verschiedenen Stellen z. B. einer Wand oder Fußboden führen kann. In einem elektrischen Netz summieren sich die einzelnen Fehlerströme der jeweiligen Stromkreise zu einem Gesamtisolationsfehlerstrom auf, der aufgrund der vielen Stromkreise beachtliche Werte annehmen kann.

## Betriebliche Anwendung

Damit der Fehlerstrom nicht unzulässig hohe Werte annehmen kann, müssen die elektrischen Leiter gegeneinander und gegen Erde entsprechend der Norm DIN VDE 0100 ausreichend isoliert sein, um die bei der jeweiligen Betriebsspannung auftretenden Fehlerströme auf ein zulässiges Mindestmaß zu reduzieren. Dies ist erforderlich, um die elektrische Anlage ordnungsgemäß betreiben zu können. Die Stromstärke des Fehlerstroms hängt von der Schleifenimpedanz ab. Zur Berechnung der Fehlerstromstärke müssen, je nach Art des Fehlers und Fehlerortes, die Widerstände des Transformators, der Leiterwiderstand, Erdungswiderstände, Körperwiderstände, der Widerstand des die Fehlerstelle berührenden Menschen und ggf. weitere Übergangswiderstände berücksichtigt werden. Im Bereich der Niederspannung wird die Stromzufuhr der elektrischen Anlage unterbrochen, wenn der Fehlerstrom eine bestimmte Höhe überschreitet. Hierfür dient in den meisten Fällen ein Fehlerstromschutzschalter. Ist im Stromkreis ein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert und wird der nötige Bemessungsdifferenzstrom erreicht, schaltet der Schutzschalter den Stromkreis allpolig ab. In Hochspannungsnetzen werden Erdfehlerströme über niederohmige Impedanzen in die Erde geleitet. Gut geeignet ist hier die sogenannte Petersenspule.

