Ensayo de cortocircuito
# Ensayo de cortocircuito

En ingeniería eléctrica, el ensayo de cortocircuito es un método utilizado para determinar los parámetros del circuito equivalente de un transformador real.

## Método

La prueba se lleva a cabo desde el lado de alta tensión del transformador mientras el lado de baja tensión está cortocircuitado. El voltaje de suministro requerido para circular la corriente nominal a través del transformador es normalmente muy pequeño y es del orden de unos cuantos porcentajes del voltaje nominal y este voltaje del 5 % está aplicado a través de primario. Las pérdidas en el núcleo son muy pequeñas porque el voltaje aplicado es solo unos cuantos porcentajes del voltaje nominal y puede ser despreciado. Así, el vatímetro solo medirá las pérdidas en el cobre.

## Procedimiento

Para llevar a cabo el ensayo de cortocircuito en un transformador:

* Desenergizar el transformador.
* Cortocircuitar los bornes del lado de baja tensión.
* Alimentar desde el lado de alta tensión con una tensión pequeña hasta que la corriente por el lado de baja tensión alcance su valor nominal.
* Medir la tensión, corriente y potencia en el lado de alta tensión. El vatímetro indica las pérdidas debidas a efecto Joule.

## Cálculos

    $\mathbf {R_{eq1}} ={\frac {\mathbf {W} }{\mathbf {I} ^{2}}}$
    $\mathbf {Z_{eq1}} ={\frac {\mathbf {V} }{\mathbf {I} }}$
    ${\mathbf {X_{eq1}} }={\sqrt {\mathbf {Z_{eq1}} ^{2}-\mathbf {R_{eq1}} ^{2}}}$

Cuando

    $\mathbf {W}$ son las pérdidas en el cobre medidas con el vatímetro
    $\mathbf {V}$ es el voltaje aplicado medido con el voltímetro
    $\mathbf {I}$ es la corriente de entrada medida con el amperímetro
    $\mathbf {R_{eq1}}$ es la resistencia vista desde el primario
    $\mathbf {Z_{eq1}}$ es la impedancia total vista desde el primario
    $\mathbf {X_{eq1}}$ es la reactancia vista desde el primario
