正规线路安装。 临时线路长度不宜超过 500m， 与建筑物、 树木或其他导线路距离 不得小于 2m， 跨越马路时高度不得低于 6m， 导线截面应满足强度和负荷要求。 架
设临时线路必须用专用电杆、 专用瓷绝缘子固定， 也可选用木杆、 木横担， 但电杆 梢直径不得小于 100mm， 档距一般不超过 25m； 室内临时布线宜采用橡套电缆
（防水线）， 布线应整齐， 长度一般不宜超过 10m， 距地面高度不得小于 2. 5m。 沿 地面敷设时， 跨越道路时应穿钢管保护。 用电点应有闸箱， 严禁从线路上直接引线 或用插销代替开关。
（26） 变配电装置及送电线路因故障需检修时， 停电作业应遵守以下安全操作 规程： 1） 切断有关电源， 操作手柄上应上锁或挂标志牌， 并有人监护。
2） 用验电器验电， 验电时先按电压等级选择验电器， 并戴上相应电压等级的 绝缘手套， 踩在高压绝缘板上， 在设备进出线两侧各相分别验电。
3） 验明设备、 线路确认无电后， 即将把被检验设备或线路的进户端接地短路， 即放电。


4） 装设接地线应由两人共同进行， 先接好接地端， 然后把另一端和高压拉杆 端部金属部分夹好， 先在设备或线路的验电处短接一下， 把剩余的电荷放掉， 然后 再将设备或线路三相短路， 并将接地线另端与其夹好。 拆时顺序相反。
5） 接地线应使用截面积不小于 25mm2 的多股软裸铜线和专用线夹， 严禁用缠 绕方法接地短路。
6） 检修完毕， 应全面逐项检查确认无误无疑时方可拆除临时短路接地线， 然
后再按程序送电。
停电作业操作规程见表 10⁃13。
第十章
表 10⁃13   停电作业操作规程
[表 10⁃13   停电作业操作规程
（27） 用高压绝缘拉杆或手柄传动机构拉、 合高压开关， 应戴高压手套， 穿高 压靴或踩高压垫。 对于单极开关， 拉闸时应先拉中间相， 再拉边相； 合闸时应先合 边相， 再合中间相。 在有风时拉闸， 应从下风头逐个顺序拉开， 合闸时应从上风头 逐个顺序合闸。 雨雪天操作时， 除穿戴相应的安全防护用品外， 应装防雨伞形罩， 并须有人监护。]
顺　 序	1	2	3	4	5	6	7	8
操作规程	拉闸停电	验电	放电	挂接地线	装设遮栏	挂标志牌	监护	作业


（27） 用高压绝缘拉杆或手柄传动机构拉、 合高压开关， 应戴高压手套， 穿高 压靴或踩高压垫。 对于单极开关， 拉闸时应先拉中间相， 再拉边相； 合闸时应先合 边相， 再合中间相。 在有风时拉闸， 应从下风头逐个顺序拉开， 合闸时应从上风头 逐个顺序合闸。 雨雪天操作时， 除穿戴相应的安全防护用品外， 应装防雨伞形罩， 并须有人监护。
（28） 电气设备的金属外壳， 必须接地或接零。 接地电阻小于等于 4Ω； 设备的 保安方式可接地或接零， 在电力变压器低压侧中性点不接地系统应采用保护接地， 在中性点接地系统应采用保护接零， 且中性线应重复接地， 但同一系统中不允许有 的接地有的接零。


（29） 进行耐压试验时， 试验设备和被试设备的金属外壳应可靠接地； 被试设 备或电缆两端， 如不在同一地点， 另一端应有人看守或加锁。 试验前必须对仪器仪 表进行校验或检定， 接好线后应由非接线人员检查， 确认无误后方可升压。 升压时 除监护人员和操作人员外， 其他人应远离现场。 升压或降压应逐级缓慢进行， 因故 暂停作业或试验结束， 应先使电源切断， 然后将被试设备进行放电， 并将升压设备 高压侧放电后短路接地， 然后将仪器恢复到零位。
（30） 电气传动装置系统及高低压各型开关 （柜） 调试时， 应将其他柜上有关 的开关手柄取下或上锁、 悬挂警告标志牌， 防止误合闸。
（31） 用绝缘电阻表测试设备或线路的绝缘电阻， 要防止有人触及被测设备或 线路， 测定容性或感性设备材料后， 必须放电， 雷电时禁止测量线路的绝缘电阻。 任何时候， 严禁不拉闸测试绝缘电阻。
（32） 电压互感器二次侧必须可靠接地， 一次侧和二次侧均应有熔断器保护， 严禁二次侧短路。 电流互感器的二次侧应可靠接地， 不允许二次侧装设开关或熔断 器， 严禁二次侧开路。


（33） 消弧线圈一般接于中性点不接地系统中变压器或发电机的中性点与大地 之间。 调整其分接头时， 必须将其和网络断开后进行； 必须严格根据信号和接地电 压表的指示， 证明网络中确实不存在接地故障时， 才能操作消弧线圈的刀闸， 并要 考虑防止消弧线圈变更分接时， 引起系统共振现象。 正常运行时， 不允许将两台变 压器同时接到一个消弧线圈上。 当电网发生接地故障时， 不得停运消弧线圈 （本 身故障除外）， 一般允许运行 2h， 如时间超过而接地故障仍不能消除， 应加强监 视， 消弧线圈上层油温不得超过 85℃。
（34） 任何时候、 任何情况下电气元器件的接线应遵守以下原则：
三相开关包括接触器、 刀闸的上闸口接三相电源， 下闸口接负载； 两极开关上
4 9 6
闸口接单相电源或两相电源， 下闸口接负载， 接单相电源时面对开关右极接相线 （火线）， 左极接零线； 单极开关， 包括拉盒、 按钮上闸口接相线， 下闸口接负载 的相线端。


两孔单相插座， 面对插座的右极接相线， 左极接零线； 三孔单相和三相四孔的 接地线或接零线均应在上方， 且单相的另两极为左零右相； 交、 直流或不同电压的 插座安装时应有明显的区别， 且插头均不能互相插入。
螺口灯泡的螺口端应接零线， 顶端接相线。
[（35） 在中性点不接地电网中， 应采用保护接地， 而不采用保护接零。 在相线 和中性线上可装设开关和熔断器。 在中性点接地电网中， 应采用保护接零、 重复接 地， 而不采用保护接地。 而零干线上严禁装设开关和熔断器， 单相设备的接零线应 接在零线的干线上， 而不是支线上。 因此设备的接零线应单独设置 （也称三相五 线制）， 不容许将接零端子直接接在零线上， 如图
10⁃1 所示。]相线 工作零线 保护地线 正确 错误 b)


图 10⁃1 保护线的正确接法 三相四线制 三相五线制
a） b） （36） 易燃易爆火灾危险场所应严格按特殊场所的要求选择相应的电气设备或 元件。
防爆电气设备在接线时须配弹簧垫， 导线不得有接头。 所有接头处和连接处应 在接线盒或接线罩内进行， 然后密封并涂耐热漆 （1321 醇酸瓷漆）。 电气设备不论 其电压大小、 安装位置高低， 正常不带电的金属部分均须可靠接地或接零； 生产设 施、 管道、 贮罐等应可靠接地。 接地线或接零线应单独敷设， 不得利用金属管道和 其他金属构架或是电气系统的工作零线或地线作为接地或接零用。 高频电气设备应 有屏蔽， 并且设备外壳和屏蔽体应接地， 其接地线一般不宜太长， 应限制在 1 ／ 4 波 长之内或者避开 1 ／ 4 波长的奇数倍。
（37） 煤矿井下高压不应超过 7000V， 低压不应超过 1140V， 照明、 手持电器、 信号装置、 通信设备等额定电压不应超过 127V， 远距离控制线路的额定电压不应 超过 36V。 电气设备选择见表 10⁃14。
井下变压器中性点禁止接地； 电气设备应装设保护接地， 所有保护接地和局部


接地装置， 都应同主接地极连接， 形成一个总接地网。 接地网上任一保护接地点的 接地电阻应不超过 2Ω， 手持移动工具不应超过 1Ω； 电气设备及线路应设漏电保护
第十章
及检漏装置； 裸导体架设高度一般为
表 10⁃14   井下电气设备的选择
2. 2m， 不行人的巷道上为 1. 8m。
[2. 2m， 不行人的巷道上为 1. 8m。
（38） 所列数值。]

井底车场、 总进风道 或主要进风道 采区 进风道 　 总回风巷道、 主 要回风道、 采区回 风道、 工作面和工 作面进风、 回风道

低沼气矿井 高沼气矿井

　 1. 高低压 电机和控制 设备 　 矿用防爆型 （防爆安全型除 外） 矿用 一般型 矿用 一般型 矿用 防爆型 　 矿用防爆型 （防 爆安全型除外）

　 2. 照明灯 具 　 矿用防爆型 （防爆安全型除 外） 矿用 一般型 矿用 安全型 矿用 防爆型 　 矿用防爆型 （防 爆安全型除外）

　 3. 通 信、 信号、 自 动 化装置和仪 表、 仪器 　 矿用防爆型 （防爆安全型除 外） 矿用 一般型 矿用 安全型 矿用 防爆型 　 矿用防爆型 （防 爆安全型除外）


（38） 所列数值。
安全距离
1） 10kV及以下架空线路的线间距离不应小于表 10⁃15
表 10⁃15   架空线路导线最小线间距离
[表 10⁃15   架空线路导线最小线间距离
 注： 1. 表中所列数值适用于导线的各类排列方式。]

0. 6 0. 3 0. 65 0. 4 0. 7 0. 45 0. 75 0. 5 0. 85 － 0. 9 － 1. 0 － 1. 05 －
 注： 1. 表中所列数值适用于导线的各类排列方式。
2. 靠近电杆的两导线间的水平距离， 不应小于 0. 5m。 2） 架空线路导线与地面距离， 在导线最大弛度时， 不应小于表 10⁃16 所列数 值。
表 10⁃16   导线与地面的最小距离
[表 10⁃16   导线与地面的最小距离
6 9 6]

"线路经过地区":"1kV以下"
"线　 路　 电　 压":"1 ～ 10kV"
"线路经过地区":"1kV以下"
"线　 路　 电　 压":"1 ～ 10kV"

居民区 非居民区 6. 0 6. 5 交通困难地区 4. 0 4. 5
6 9 6


3） 架空导线与街道、 行道树间的距离， 不能低于表 10⁃17 所列数值。
表 10⁃17   导线与街道、 行道树之间的最小距离
[表 10⁃17   导线与街道、 行道树之间的最小距离
4） 架空线路与建筑物的距离不得低于表 10⁃18 中所列数值。 表 10⁃18   架空电力线路对建筑物水平和垂直最小间隔距离]

1kV以下 1 ～ 10kV 1kV以下 1 ～ 10kV

1. 0 1. 5 1. 0 2. 0
4） 架空线路与建筑物的距离不得低于表 10⁃18 中所列数值。 表 10⁃18   架空电力线路对建筑物水平和垂直最小间隔距离
[4） 架空线路与建筑物的距离不得低于表 10⁃18 中所列数值。 表 10⁃18   架空电力线路对建筑物水平和垂直最小间隔距离
5） 架空导线对地面、 水面及公路、 铁路交叉的最小垂直距离见表 10⁃19。]

0. 22 ～ 0. 38 1 ～ 15 20 ～ 35

在最大弧垂时的垂直距离 2. 5 3 4

在最大风偏时对接近部分的水平距离 1 1. 5 3
5） 架空导线对地面、 水面及公路、 铁路交叉的最小垂直距离见表 10⁃19。


表 10⁃19   架空导线对地面、 水面和公路的最小垂直距离


[表 10⁃19   架空导线对地面、 水面和公路的最小垂直距离
6） 架空线路交叉跨越的最小垂直距离， 见表]
经 过 地 区 跨 越 项 目 及 距 离 ／ m 对 地 面 ︵ 水 面 ︶ 对 0. 22 ～ 0. 38 1 ～ 20 35
"":"居民区"
"":"6"
"项　 　 　 　 　 目":"6. 5"
"线路额定电压 ／ kV":"7"
"":"非居民区"
"":"5"
"项　 　 　 　 　 目":"5. 5"
"线路额定电压 ／ kV":"6"
"":"居民密度小、 交通困难的地区"
"":"4"
"项　 　 　 　 　 目":"4. 5"
"线路额定电压 ／ kV":"5"
铁 路 不能通航及不能浮运的河湖 （冬季至冰面） 5 5 6
"":"不能通航及不能浮运的河湖的最高水位"
"":"3"
"项　 　 　 　 　 目":"3"
"线路额定电压 ／ kV":"3"
"":"标准轨"
"":"7. 5"
"项　 　 　 　 　 目":"7. 5"
"线路额定电压 ／ kV":"7. 5"
"":"窄　 轨"
"":"6"
"项　 　 　 　 　 目":"6"
"线路额定电压 ／ kV":"6"
"":"对公路和城市道路"
"":"6"
"项　 　 　 　 　 目":"7"
"线路额定电压 ／ kV":"7"
对 河 流 常年洪水位 （至水面） 6 6 6
"":"至最高航行水位的最高桅顶"
"":"1"
"项　 　 　 　 　 目":"1. 5"
"线路额定电压 ／ kV":"2"


6） 架空线路交叉跨越的最小垂直距离， 见表
表 10⁃20   架空配电线路与各种架空电力线路
10⁃20。
[10⁃20。
交叉跨越的最小垂直距离]

1 以下 1 ～ 10 35 ～ 110 220 330

1 ～ 10 以下 2 2 3 4 5
交叉跨越的最小垂直距离
第十章
7） 同杆架设不同线路时， 高压位于低压之上， 弱电线路位于电力线路之下， 横担间的最小垂直距离， 应不小于表 10⁃21 中的规定。
表 10⁃21   同杆架设线路横担间的最小垂直距离
[表 10⁃21   同杆架设线路横担间的最小垂直距离
8） 低压接户线的档距不宜超过 25m， 超过时应架设接户杆。 低压接户线的线 间距离， 不应小于表 10⁃22 中所列数值。]
"架　 设　 方　 式":"10kV与"
"直　 线　 杆":""
"":""
"分支或转角杆":""


"架　 设　 方　 式":"1 ～ 1 ～ 10kV 10kV与 1kV以下"
"直　 线　 杆":"800"
"":""
"分支或转角杆":"500"
"架　 设　 方　 式":"1 ～ 1kV以下与 1kV以下"
"直　 线　 杆":"1200"
"":""
"分支或转角杆":"1000"
8） 低压接户线的档距不宜超过 25m， 超过时应架设接户杆。 低压接户线的线 间距离， 不应小于表 10⁃22 中所列数值。
表 10⁃22   低压接户线的线间距离
[表 10⁃22   低压接户线的线间距离
9） 低压配线与管道间最小距离应符合表 10⁃23 中的规定。]

"架　 设　 方　 式":"自电杆上引下"
"档　 距 ／ m":"25 及以下"
"线间距离 ／ mm":"150"

25 以上 200

"架　 设　 方　 式":"沿墙敷设"
"档　 距 ／ m":"6 及以下"
"线间距离 ／ mm":"100"

6 以上 150
9） 低压配线与管道间最小距离应符合表 10⁃23 中的规定。
表   10⁃23


[表   10⁃23
 注： 1. 表内有括号者为在管道下边的数据。]

蒸　 汽　 管 平行 1000 1000 1500

"配线方式 最小距离 ／ mm 管道名称":"交叉"
"穿管配线":"（500） 300"
"绝缘导线明配线":"（500） 300"
"裸导线配线":"1500"

暖、 热水管 平行 300 300 1500

"配线方式 最小距离 ／ mm 管道名称":"交叉"
"穿管配线":"（200） 100"
"绝缘导线明配线":"（200） 100"
"裸导线配线":"1500"

通风、 上下水压缩空气管 平行 100 200 1500

"配线方式 最小距离 ／ mm 管道名称":"交叉"
"穿管配线":"50"
"绝缘导线明配线":"100"
"裸导线配线":"1500"
 注： 1. 表内有括号者为在管道下边的数据。
2. 在达不到表中距离时， 应采取下列措施： 1） 蒸汽管———在管外包隔热层后， 上下平行净距可减至 200mm。 交叉距离须考虑
便于维修， 但管线周围温度应经常在 35℃以下； 2） 暖、 热水管———包隔热层；


3） 裸导线———在裸导线处加装保护网。
3. 裸导线应敷设在管道的上面。
第十章
10）
[低压电缆之间 35mm 低压电缆与高压电缆之间 150mm 低压电缆与热力管道之间 1000mm 低压电缆与非热力管道之间 300mm 11） 室外配电装置的最小安全净距见表 10⁃24， 参考图 10⁃2 ～图 10⁃4。 12） 室内配电装置的最小安全净距见表
10⁃25， 参考图 10⁃5 和图 10⁃6。]


图 室外 A1、 B2、 C、 B1、 D值校验示意图
10⁃3
架空明设电缆之间及电缆与管道之间的最小距离不应小于下列数值：
图 室外 A1、 A2、 B1、 D值校验示意图
图 室外 A2、 B1、 C值校验示意图
10⁃4
表 10⁃24   室外配电装置的安全净距
[表 10⁃24   室外配电装置的安全净距
第十章]
0. 4 1 ～ 10 15 ～ 20 35 60 110J 110  220J330J 500J


B1 　 1. 设备运输时， 其外 廓至无遮栏带电部分之 间 　 2. 交叉的不同时停电 检修的无遮栏带电部分 之间 　 3. 栅状遮栏至绝缘体 和带电部分之间 　 4. 带电作业时的带电 部分至接地部分之间 图 10⁃2 图 10⁃3 图 10⁃4 825 950 1050   115014001650175025503250    4550
B2 　 网状遮栏至带电部分 之间 图 10⁃3 175 300 400 500 750  1000110019002600   3900
第十章


[第十章
 注： 1. 110J、 220J、 330J、 500J系指中性点直接接地电网。]

0. 4 1 ～ 10 15 ～ 20 35 60 110J 110   500J

C 　 1. 无遮栏裸导体至地 面之间 　 2. 无遮栏裸导体至建 筑物、 构筑物顶部之间 图 10⁃3 图 10⁃4 2500 2700 2800   290031003400350043005000    7500

D 　 1. 平行的不同时停电 检修的无遮栏带电部分 之间 　 2. 带电部分与建筑物、 构筑物的边沿部分之间 图 10⁃2 图 10⁃3 2000 2200 2300   240026002900300038004500    5800
 注： 1. 110J、 220J、 330J、 500J系指中性点直接接地电网。
2. 栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间， 对于 220kV及以上电压， 可按绝缘体电位的 实际分布， 采用相应的 B值检验， 此时允许栅状遮栏与绝缘体的距离小于 B1 值。 当无给定的分布电位时， 可按线性分布计算。 500kV 相间通道的安全净距， 也可 用此原则。


3. 带电作业时的带电部分至接地部分之间 （110J ～ 500J）， 带电作业时， 不同相或交 叉的不同回路带电部分之间， 其 B1 值可取 A2 ＋ 750mm。
4. 500kV的 A1 值， 双分裂软导线至接地部分之间可取 3500mm。
5. 海拔超过 1000m时， A值应按图 10⁃7 进行修正。
6. 本表所列各值不适用于制造厂生产的成套配电装置。
[6. 本表所列各值不适用于制造厂生产的成套配电装置。
表 10⁃25   室内配电装置的安全净距]

0. 4 1 ～ 3 6 10 15 20 35 60 110J 110 220J

A1 　 1. 带电部分至接地部 分之间 　 2. 网状和板状遮栏向 上延伸线距地 2. 3m处与 遮栏上方带电部分之间 图 10⁃5 20 75 100 125 150 180 300 550 850 950 1800

A2 　 1. 不同相的带电部分 之间 　 2. 断路器和隔离开关 的断口两侧带电部分之 间 图 10⁃5 20 75 100 125 150 180 300 550 900 1000 2000


表 10⁃25   室内配电装置的安全净距
[表 10⁃25   室内配电装置的安全净距
 注： 1. 110J、 220J系指中性点直接接地电网。]
0. 4 1 ～ 3 10 15 20 35 60 110J 110 220J


D 　 平行的不同时停电检 修的无遮栏裸导体之间 图 10⁃5    1875187519001925195019802100235026502750      3600
E 　 通向室外的出线套管 至室外通道的路面 图 10⁃6    3650400040004000400040004000450050005000      5500
 注： 1. 110J、 220J系指中性点直接接地电网。
2. 网状遮栏至带电部分之间当为板状遮栏时， 其 B值可取 A1 ＋ 30mm。
3. 通向室外的出线套管至室外通道的路面， 当出线套管外侧为室外配电装置时， 其 至室外地面的距离不应小于表 10⁃24 中所列室外部分之 C值。
4. 海拔超过 1000m时， A值应按图 10⁃7 修正。
5. 本表所列各值不适用于制造厂生产的成套配电装置。 13） 室内变压器， 其外廓与四壁之间的最小距离， 应符合表
表 10⁃26   变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距 10⁃26
中的规定。


[中的规定。
14） 检修安全距离   在低压操作中， 人体或人使用的工具与带电体之间的最小 距离应不小于 0. 1m。]

"变压器容量 项　 　 目":"变压器与后壁、 侧壁的净距 ／ m"
"100kVA至 1000kVA":"0. 6"
"1250kVA及以上":"0. 8"

"变压器容量 项　 　 目":"变压器与门的净距 ／ m"
"100kVA至 1000kVA":"0. 8"
"1250kVA及以上":"1. 0"
14） 检修安全距离   在低压操作中， 人体或人使用的工具与带电体之间的最小 距离应不小于 0. 1m。
在高压无遮护操作中， 人体或人使用的工具与带电体之间的最小距， 10kV 及 以下为 0. 7m； 20 ～ 35kV 为 1. 0m。 否则应设临时遮栏， 加以防护。 如用绝缘杆操
作， 上述距离可分别为 0. 4m、 0. 6m。
在高压线路上作业， 上述数值 10kV及以下为 1. 0m； 35kV 为 2. 5m， 如达不到
时， 应停电处理。


（A2 A2 在使用喷灯或气焊时， 火焰不得喷向带电体， 火焰与带电体的最小距离， 1kV 以下为 1m； 10kV以下 1. 5m； 10kV以上为 3m。 在架空线路附近起重作业， 起重机具及被吊物体、 线索与线路的最小距离见表 10⁃27。 表 10⁃27   起重机具与输电线的最小距离
[（A2 A2 在使用喷灯或气焊时， 火焰不得喷向带电体， 火焰与带电体的最小距离， 1kV 以下为 1m； 10kV以下 1. 5m； 10kV以上为 3m。 在架空线路附近起重作业， 起重机具及被吊物体、 线索与线路的最小距离见表 10⁃27。 表 10⁃27   起重机具与输电线的最小距离
 注： 当 V值≥60kV时， 可用 0. 01 （V － 50） ＋ 3 式计算最小允许距离。]
＜ 1	1 ～ 35	60	110	154	220	330
1. 5	3	3. 1	3. 6	4. 1	4. 7	5. 8
 注： 当 V值≥60kV时， 可用 0. 01 （V － 50） ＋ 3 式计算最小允许距离。


（39） 电气作业 （包括调试） 完毕或下班前， 对所用的工具、 仪表、 材料要进 行清理和查对， 如有遗失和破损要妥善处理， 避免遗留在设备之内或混合好料之 中， 发生意外事故。 经两人 （至少两人） 检查确认无误方可离开现场。 作业当中 应及时清理现场中的废物废料及脚下杂物， 避免跌倒受伤， 也利于文明施工。
（40） 变压器吊心、 大电机抽心或大型电机设备吊装应有起重工配合， 操作人 员必须戴厚布手套。 起吊后， 变压器心离开法兰 20mm 时、 大电机抽心吊钩刚吃 力、 设备离开地面 100mm时， 必须给予其外加冲击力， 并对吊装机具进行受力检 查， 无异常情况方可正式起吊。 吊到所需位置后， 在心底部下垂位置上加垫能够承 受心全部重量的支承横梁或道木， 然后缓慢放在横梁或道木上， 并用木楔支稳后才 可撤离吊钩， 以免倒置或滚动。 严禁在吊装中或未加支承横梁时， 在吊物底部探头 观察、 伸手抚模。 变压器心、 大电机心装回原位时严禁用手对位或手指伸入螺钉孔 内， 应用铜棒插入对位。 任何时候吊物底部不准有人。
4 0 7


（41） 大型电气设备或器材运输时， 左右宽度各不得超出车箱 200mm， 高度由 地面算起不得超过 4m， 长度前后共不得超过车身 2m， 超出部分不得触地， 并应摆
放平稳， 捆扎牢固。 电杆运输应配备专用搁架。 超宽、 超高、 超长的设备物件运输 应事先征得交通管理部门的同意， 并严格遵守交通部门的管理和规定， 此外还必须 制定运输方案和安全技术措施。
（42） 大型电气设备材料吊装时应核定钢丝绳应力， 起吊时严禁在物件上站人， 吊臂和重物下不得有人， 停止作业时应刹住制动器， 操纵杆返回空挡， 关好司机楼 门、 上锁， 严格遵守吊装起重作业的有关规定和操作规程。
（43） 所有绝缘、 检验工具、 仪器仪表、 作业工具应妥善保管、 严禁他用， 并 定期检查、 检定或校验。
（44） 熔化焊锡、 锡块、 加热变压器油的容器工具应干燥， 防止爆溅。 （45） 喷灯不得漏气漏油， 有漏气漏油应及时修复， 直至不泄漏才能使用。 喷 灯不得在易燃、 易爆或火灾危险场所点火使用。 喷灯使用完后应立即灭火放气。 应 按喷灯规定的燃料加油， 不得混装。 任何时候喷嘴不得对人。


（46） 有人触电或电气着火应先立即切断电源， 再进行急救。 切断电源一是拉 闸断电， 二是用绝缘物挑开电线， 严禁直接推拉触电者； 可穿绝缘鞋并站在绝缘垫 上用绳子拉开， 或者用绝缘钳子、 木柄斧头， 站在绝缘垫上剪断或砍断电源线。 切 断电源后应妥善处理电源侧的开关， 避免二次触电。


1） 对触电者应根据触电程度不同分别采用适当的现场急救方法。 ① 对神志清醒， 能回答问话， 感到心慌无力， 四肢发麻的轻度触电者， 可让 其就地休息， 并请医生到现场诊断、 观察、 并做好急救准备。 切忌立刻走动， 2h 之后无异常则可送回休息。 ② 对神志不清、 失去知觉， 但呼吸正常的触电者， 可用担架或门板将其抬到 附近空气清新、 流通的干燥地方， 解开衣服休息静卧， 暂不做人工呼吸， 并迅速请 医生到现场诊断治疗。 ③ 对失去知觉、 呼吸困难并逐渐微弱的触电者， 应立即进行人工呼吸， 同时 应立即请医生迅速到现场急救， 并迅速准备送触电者到医院， 在送医院途中不得停 止人工呼吸。 ④ 对呼吸、 脉搏和心跳都已停止的触电者， 应立即进行人工呼吸和胸外心脏 挤压术， 直到医生赶来。 严禁听心音、 量血压时停止抢救和停止人工呼吸。 同时应 迅速送往医院， 途中不得停止人工呼吸和胸外心脏挤压术。


现场急救时应先将触电者衣扣解开， 裤带松脱， 用耳贴在其胸部仔细听有无心 音， 如没有， 立即进行胸外心脏挤压术。 用头发、 棉花毛、 纸屑等轻微小物放在其 鼻孔处， 观察有无呼吸， 如没有， 应立即进行人工呼吸。 同时应检查并清除触电者 口腔内的食物或呕吐物， 取出假牙。 检查触电者呼吸道和喉头有无分泌物， 如有， 抢救者应用口吸出。
第十章
现场急救一般不得使用药物， 任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压， 必要时要适量用呼吸中枢兴奋剂和克拉明。 不得使用肾上腺素， 只有心电图显示心 跳确已停止时， 方可适量应用。
对于外伤严重、 危及生命者应同步进行抢救， 一般轻伤应先使触电者恢复呼吸 和心跳， 然后再进行外伤治疗。 在进行人工呼吸的同时， 可对触电者使用氧气口罩 或氧气袋， 这对恢复呼吸有很大帮助。


2） 电气设备着火， 应根据电气设备的不同， 分别采用不同的灭火方法。 ① 充油电气设备外部着火， 可用二氧化碳、 四氯化碳、 1211、 干粉等灭火机 灭火。 用四氯化碳灭火时， 消防人员应站在上风头， 灭火后要注意通风。 如油箱破 坏， 喷油燃烧， 火势很大时， 应将油引放入贮油坑， 并用上述灭火机灭火， 要防止 燃烧着的油流入电缆沟中。 ② 电动机发生火灾时， 可用喷雾水枪灭火， 并使其慢慢转动， 防止轴和轴承 变形， 也可用二氧化碳、 1211 灭火， 不宜用干粉、 砂子、 泥土灭火。 ③ 电缆沟内电缆着火， 可将电缆沟的隔火门关闭或将其两端封堵死， 采用窒 息法灭火； 也可用干粉、 1211、 二氧化碳灭火机灭火； 火势太大可向沟内灌水， 直 到将故障点用水封住。 电缆沟内灭火应戴防毒面具、 绝缘手套， 穿绝缘靴， 严禁用 手直接触及电缆。
明敷电缆着火一般用干粉、 1211、 二氧化碳灭火， 也可用喷雾水枪灭火。 ④ 一般电气设备或盘、 柜着火可选用二氧化碳、 1211、 四氯化碳、 干粉灭火， 也可用喷雾水枪灭火， 严禁用水或泡沫灭火机灭火。


电气火灾发生后， 应用绝缘工具拉闸， 切断电源的范围要选择适当， 不得影响 消防照明。 剪断电源线时， 每相应在不同部位， 避免短路； 架空线路应在电源侧的 支持物附近， 剪断， 避免短路和落下。 如有电源线落在地面， 要划出警戒区， 防止 跨步电压； 对空中设备灭火时， 人体的位置与带电体之间的仰角不应大于 45°， 以 防带电体落下。
发生重大设备人身事故时， 除及时将触电者送医院抢救和扑灭火灾部位外， 要 尽力保留现场， 待消防部门赶到后处理。
（47） 安装高压油开关、 自动断路器等有返回弹簧的开关设备时， 应将开关置 于断开位置； 安装配电柜时， 手指不得放在两盘接缝处， 更不得伸入连接螺孔和地 脚螺孔内； 顶棚内或吊顶内安装不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料， 必要时应在龙骨上辅设脚手板。


（48） 电杆用小车搬运时应捆扎牢固并用木楔左右挤死， 人抬时动作要一致， 电杆距地不得离地太高， 一般为 300mm； 设备开箱时严禁敲打或撬取， 应谨慎小 心， 不得损坏内部物件； 搬运电气设备时应轻拿轻放。 对贵重、 稀有、 关键设备应 由经验丰富的负责任的技工进行搬运和安装； 对不熟悉的设备要详细阅读说明书和 有关资料， 切忌乱拆乱放。
6 0 7
（49） 电焊作业时， 电焊机外壳应接地良好， 电源的装拆应由电工进行， 焊钳 与把线必须绝缘良好， 更换焊条应戴手套， 操作时应穿绝缘鞋； 高空作业时应将把 线和地线用绳子吊往高处， 不得手持把线登高； 地线应连接良好， 不得打火； 雷雨 天气应停止露天焊接； 作业前应检查机件各部分是否完整， 电流调节器是否灵活， 导线有无破损； 收放把线和地线时应关掉电源； 单相焊机应用双极开关； 电焊机调 节分头、 更换零件、 或较长时间停止使用， 以及工作人员距开现场均应切断电源； 长期停用的焊机使用前应摇测绝缘。 电焊作业时严禁焊条头乱扔， 防止造成短路、 管路堵塞。


（50） 气焊作业时， 乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置， 浮桶必须装设 厚度为 1 ～ 1. 5mm、 直径不少于浮桶断面 60％ ～ 70％的橡胶， 氧气瓶及气嘴、 氧气
表、 焊割工具把和扳手严禁油脂； 压力表及安全减压阀应定期校验和检定； 氧气瓶 应放在阴凉处， 搬运时轻拿轻放， 严禁碰撞、 震动和曝晒， 放气嘴不得对人。 乙炔 发生器不得放置在电线的下方， 与氧气瓶不得放在一处， 距离应大于 10m； 乙炔发 生器之间应相离至少 10m。 氧气瓶、 乙炔发生器四周 10m以内不应有明火及易燃易


爆品； 检验是否漏气应用肥皂水， 严禁用明火； 氧气瓶、 防水回火器冻结应用热水 加热， 严禁火烤。 电石应放在金属桶中并密封， 并置于通风、 干燥、 无漏雨的库房 保管； 开桶时要避免明火和火花。 工作完毕应将气阀关好， 拧紧安全罩， 乙炔浮桶 提出， 提出时头部应避开桶的上方， 拔出后要卧放， 严禁扣在地上。 有条件的地区 应使用乙炔瓶气， 逐渐淘汰电石桶。 乙炔瓶气应有乙炔表及减压阀 （注意事项同 电石桶和氧气瓶）。 气焊设备不得与电线、 高温物接近， 气焊把、 氧气表不得乱 放， 以防堵塞。 乙炔管用氧气吹除后， 应把管内氧气排除净再用。 由于焊嘴过热或 堵塞而发生回火或爆鸣， 应先关乙炔阀后关氧气阀， 然后放在冷水中冷却后用钢针 使其畅通。 点火时应先开氧气阀， 后开乙炔阀并立即点火。 使用中乙炔管着火， 应 先弯折软管， 然后关乙炔阀； 氧气管着火， 应先松顶针， 后关氧气阀。


（51） 焊接作业时， 焊工应穿工作服， 口袋应有遮盖、 裤腿袖口不得卷起， 应 系鞋盖， 戴工作帽及手套。 必须在易燃易爆场所作业时， 应取得有关部门签发的动 火证并有相应的技术措施。 焊接作业完毕后要检查作业地点， 确认无着火危险后， 才能离开现场。
（52） 油漆作业时应穿戴好防护用品， 若进行有毒油漆作业， 要体格检查， 并 戴好防毒面具， 制定具体安全措施。 贮存油漆应设专门仓库， 要通风、 加锁、 严禁 烟火、 不得住人， 油漆作业不得靠近火源及容易发生火花的设备， 靠近盘柜作业或 油刷盘柜， 其电气盘柜不得送电。 倾倒、 搬运油漆及溶剂， 要轻拿轻放， 不得发生 撞击。 作业地点应通风， 使用空压机喷漆作业时压力不得超过规定， 操作前必须检 查胶管有无漏气， 接头是否牢固， 发现破裂者不得使用。
（53） 天车、 桥式起重机上检修作业应测量车身的接地电阻， 至少应小于 1Ω。 （54） 起重、 吊装、 装卸、 运输作业时， 起重机械， 如绞磨、 汽车吊、 卷扬机、
第十章


手摇绞车必须放平放稳， 并有制动逆止装置； 起吊时应先试吊离地 100mm， 检查 无误方可再正式起吊； 使用开口滑车时， 应将开门勾环扣紧； 起重时， 在绞磨起重 机的滚桶上， 至少应绕有五圈钢丝绳， 拖尾钢丝绳应随时拉紧， 并应由有经验的人 负责； 起重机具应按铭牌使用， 不得超重使用； 钢丝绳应定期检查和浸油， 当有断 股者、 或钢丝绳磨损严重或退火电弧烧伤者应予报废。
（55） 使用行灯变压器应为双绕组变压器、 二次电压不超过 36V， 环境恶劣时 应为 12V及以下； 一次电源线不应大于 3m， 并为绝缘护套线或橡胶电缆； 二次线
和金属壳应可靠接地； 不常使用的行灯变压器， 使用前应测绝缘电阻、 电压和外观 检查。
（56） 使用手持电动工具或移动电具时， 电源线必须绝缘良好， 一般为多股防 水线， 其中有一股为接地线并可靠接地。 不常使用的电动工具， 使用前应测绝缘电 阻， 更换部件时， 应关掉电源， 任何时候不得用手触及旋转部分， 使用时应穿绝缘 鞋、 戴防护眼镜。 手持电动工具或移动式电器应装设漏电保护器。


（57） 电气工作人员上岗时应戴安全帽、 戴手套、 穿工作服、 穿绝缘鞋， 并携 带相应工作的安全防护用品及工具。
（58） 送电试车应编制作业方案及技术措施， 并经上级部门审核批准严格执行。 （59） 涉及其他专业的安全措施应参阅有关资料执行。 （60） 根据具体工程性质不同， 参照上述条款， 制定安装过程中的安全防护措 施， 作好安全交底， 保证安全施工。 有关安全用电技术详见 《电工安全技术 365 问》 一书。
施工组织设计是全面做好施工前各项准备工作和用科学方法系统地组织各项施
工活动的技术经济文件。 其目的是遵循国家法律和方针政策， 适应现代施工技术和 科学管理的客观规律， 制定先进的施工方案和组织措施， 合理安排施工顺序， 确定 资金、 劳力、 物资、 机械设备供应计划， 协调各方面的工作， 把工程搞好。
电气安装工程的施工组织， 要从实际出发， 遵照科学规律， 精心编制施工组织 设计， 有计划， 有节奏的组织施工， 达到保证安全、 保证质量、 保证工期， 圆满完 成电气安装工程的目的。
四、 电气火灾消防技术技能
1.
电气火灾发生后必须注意的事项


（1） 电气火灾发生后， 电气设备可能是带电的， 这对消防人员是非常危险的， 可能会发生触电伤亡事故。 因此， 无论带电与否， 电气火灾发生后， 都必须先将电 气设备的电源切断。
（2） 电气设备本身有的是充油设备， 如电力变压器、 油断路器、 电动机起动补 偿器等， 当火灾发生后， 可能会发生喷油或爆炸， 造成火焰蔓延， 扩大火灾事故范 围， 这对消防人员也是非常危险的， 可能会发生烧伤事故。 因此， 充油电气设备发 生火灾时， 如不能立即扑灭， 应将油放进事故贮油池内。
8 0 7
（3） 电气火灾事故的发生， 可能是由于电气设备及线路本身故障而引起火灾， 也可能是由外界原因而引起火灾。 因此， 必须加强电气设备及线路的巡视检查、 维 护检修工作及周围环境的防火工作。 但当电气火灾发生后， 应及时关闭有关的门 窗、 通道， 以免火灾事故的蔓延。


（4） 电气火灾发生后， 现场电气人员应沉着机警， 指挥现场其他人员不要慌 乱， 一方面尽快切断电源； 一方面用现场的灭火器具或其他可灭火的器材， 按照火 源的不同情况尽快灭火； 另一方面要疏散在场的妇女、 儿童、 老人， 组织有关人员 抢救有关的财物， 尽量减少损失。 由此看来， 平时的安全教育、 消防器材的设置及 使用、 防火灭火措施是很重要的。
（5） 电气火灾发生后， 如面积较大， 必须做好警戒， 封锁所有通道、 路口， 对 出入人员要进行盘查询问， 非消防人员禁止进入现场。
（6） 电气火灾发生后， 如果火势较大， 现有灭火器材及人力难以扑灭时， 应立 即拨通火警电话 “119”， 说明地点、 火情、 联系方法或电话号码， 同时应积极组
织人力尽力扑救和疏散物资。
（7） 消防人员进入现场后， 火场的扑救工作由消防人员统一组织指挥， 现场的 电气工作人员及其他人员应听从指挥， 主要是疏散物资、 维持秩序、 救护伤员等， 千万不要乱拉消防水带、 水枪或者持灭火器、 消防桶冲入火场， 以减少不必要的损失。


（8） 如果火场上的房屋有倒塌的危险， 或者变配电装置及电气设备或线路周围 的贮罐、 受压容器及扩散开来的可燃气体有爆炸危险的时候， 警戒的范围要扩大， 留在现场灭火的人员不宜太多， 除消防人员外均应退到安全的区域。
（9） 电气火灾被扑灭后， 电气工作人员应及时清理现场、 扑灭余火、 恢复供 电。 恢复供电前必须进行一系列测试和试验， 达不到标准要求时严禁合闸送电。
（10） 电气火灾发生后， 最忌讳的就是胡乱指挥， 莽撞行事， 逃离现场， 推脱
责任， 互相埋怨， 胡乱猜疑。
电气火灾消防灭火的程序和内容见图 10⁃8。
2. 电气火灾发生后， 切断电源的规定  电气火灾发生后， 由于紧张、 慌乱， 在操作上往往会发生意外， 以及由于线路的断落、 绝缘的破坏而使金属体熔化或造 成跨步电压， 使人触电， 而造成不应有的损失。 因此， 在切断电源时必须遵守有关 规定， 做到冷静细致果断， 正确无误安全。


（1） 对于火势较小、 火灾面积不大， 用就地消防器材可熄灭的火灾， 应断开距 火源较近的电源； 对于火势较猛、 火灾面积较大， 用就地消防器材难以熄灭， 必须 用外助消防力量才能熄灭的火灾， 应断开距火源较远的电源， 如是晚上必须考虑到 断电后不影响灭火作业； 对于火势凶猛， 面积很大， 一时难以熄灭的火灾， 应考虑 断开远处的电源。
（2） 断开电源时， 必须先切断断路器， 然后再切断隔离开关或刀开关。 切断距 火源较近的开关时， 必须戴绝缘手套， 持绝缘工具， 以免由于火烤、 烟熏、 水淋等
[第十章
图 电气火灾消防灭火程序及内容]就地组 火势小的 火势大的 织灭火 拨叫119 切断 电源 向附近单 位求救 火情 老人、儿童 般人员 疏散人员 妇女、弱者 带电 爆炸危 般物资 贵重物资 抢救物资 灭火 险品 贵重、保 一般场所 警戒 密场所 总结 查找原因 恢复供电 灭火后


10⁃8
原因使其绝缘水平降低而触电。
（3） 当火势很猛， 来不及用开关切断电源时， 可用绝缘钳剪断电线。 不同相的 电线应在不同部位剪断， 以避免造成相间短路： 在剪断架空电线时， 断开点要选在 电源方向的支持物的后侧， 这样剪断的电线不会带电。
（4） 剪断电线时， 必须单根剪断， 并用绝缘工具且站在绝缘台 （垫） 上； 剪 断高压电线必须有安全防护措施和绝缘措施， 并戴护目镜。
（5） 剪断电线时， 应先将着火处的负荷断开， 在没有负荷的情况下方可剪断电 线。
（6） 在情况紧急时可用有干燥木柄的斧子、 铁铲等有绝缘手柄的工具切断电 线， 但必须遵守上述 （3） ～ （5） 条的规定。
（7） 切断电源时必须有第二人监护， 只有在情况特别紧急或将发生重大危险时 可一人操作， 但必须遵守 （1） ～ （6） 的规定。
（8） 切断电源时应考虑该回路上其他负荷的级别， 避免切断后造成更大的损 失。 通常应与一级负荷的单位取得联系， 当一级负荷将电源倒闸后， 方可切断火灾 处电源。


（9） 切断电源时必须考虑居民、 作业工人及现场其他人员的安全。 （10） 上述各条电气工作人员应在平时熟记掌握， 并且进行模拟操作， 以备火 灾时镇定自如， 从容不迫。
3. 带电灭火的安全要求   电气火灾发生后， 下列情况可带电灭火： 来不及断 电， 火势较小， 生产需要， 现场具备足够的合格灭火器材， 具他原因不允许断电。 但必须注意以下几点： （1） 带电灭火必须有可带电灭火的灭火器。 CO2、 CCl4、 1211 及其他卤代烷灭 火剂、 干粉灭火剂， 可用于带电灭火。 泡沫灭火剂有导电性， 不宜用于带电灭火，
0 1 7
主要灭火器的性能见表 10⁃28。
表 10⁃28   灭火器的主要性能
第十章
[第十章
（2） 用水枪带电灭火必须采用喷雾水枪， 该装置经水柱的泄漏电流较小， 带电 灭火比较安全； 用普通水枪带电灭火， 可将水枪喷嘴接地， 一般是用专用水枪接地 软铜线与附近接地体连接。 上述水枪带电灭火， 为了保证安全， 一般操作人员应穿 绝缘靴、 戴绝缘手套或穿均压服。 用水枪带电灭火宜用于 110kV 及以上的电气设 备及线路。]


"灭火器 种　 类":"规　 格"
"二氧化碳 灭火器":"2kg以下 2 ～ 3kg"
"四氯化碳 灭火器":"2kg以下 2 ～ 3kg"
"干粉灭 火器":"8kg 50kg"
"1211 灭火器":"1kg 2kg"
"泡沫灭火器":"10L 65 ～ 130L"


"灭火器 种　 类":"药　 剂"
"二氧化碳 灭火器":"5 ～ 7kg 　 瓶内装有压 缩成液态的二 氧化碳"
"四氯化碳 灭火器":"5 ～ 8kg 　 瓶内装有 四氯化碳液 体， 并加有 一定压力"
"干粉灭 火器":"　 钢筒内装有钾盐 或钠盐干粉， 并备 有盛装压缩气体的 小钢瓶"
"1211 灭火器":"3kg 　 钢筒内装有 二氟一氯一溴 甲烷， 并充填 压缩氮"
"泡沫灭火器":"　 筒内装有碳 酸氢纳、 泡沫 剂和硫酸铝溶 液"


"灭火器 种　 类":"用　 途"
"二氧化碳 灭火器":"　 不导电 　 扑救电气、 精密仪器、 油 类和酸类 火 灾。 不能扑救 钾、 钠、 镁、 铝等物质火灾"
"四氯化碳 灭火器":"　 不导电 　 扑救电气 设备火灾。 不 能 扑 救 钾、 钠、 镁、 铝、 乙 炔、 二硫化 碳等火灾"
"干粉灭 火器":"　 不导电 　 可扑救电气设备 火灾， 但不宜扑救 旋转电机火灾。 可 扑救石油、 石油产 品、 油漆、 有机溶 剂， 天然气和天然 气设备火灾"
"1211 灭火器":"　 不导电 　 扑救油类， 电气设备， 化 工化纤原料等 初起火灾"
"泡沫灭火器":"　 有一定导电 性 　 扑救油类或 其他易燃液体 火灾。 不能扑 救忌水和带电 物体火灾"


"灭火器 种　 类":"效　 能"
"二氧化碳 灭火器":"　 接近着火地 点， 保持 3m 远"
"四氯化碳 灭火器":"　 3kg 喷射 时 间 30s， 射程 7m"
"干粉灭 火器":"　 8kg喷射时间 14 ～ 18s， 射 程 4. 5m。 50kg 喷射 时间 50 ～ 55s， 射 程 6 ～ 8m"
"1211 灭火器":"　 1kg 喷射时 间 6 ～ 8s， 射 程 2 ～ 3m"
"泡沫灭火器":"　 10L喷射时间 60s， 射程 8m。 65L 喷射时 间 170s， 射 程 13. 5m"


"灭火器 种　 类":"使　 用 方　 法"
"二氧化碳 灭火器":"　 一手拿好喇 叭筒对着 火 源， 另一手打 开开关即可"
"四氯化碳 灭火器":"　 只要打开 开关， 液体 就可喷出"
"干粉灭 火器":"　 提起圈环， 干粉 即可喷出"
"1211 灭火器":"　 拔下铅封或 横锁， 用力压 下压把即可"
"泡沫灭火器":"　 倒过来稍加 摇动或打开开 关， 药剂即喷 出"


保　 养 和　 检 查方法 　 保管： 　 ① 置于取用方便的地方 　 ② 注意使用期限 　 ③ 防止喷嘴堵塞 　 ④ 冬季防冻， 夏季防晒 　 检查： 　 ① 二氧化碳灭火器， 每 月测量一次， 当低于原重 1 ／ 10 时， 应充气 　 ② 四氯化碳灭火器， 应 检查压力情况， 少于规定压 力时应充气 　 置于于燥通风 处， 防受潮日晒。 每年抽查一次干粉 是否受潮或结块。 小钢瓶内的气体压 力， 每半年检查一 次， 如重量减少 1 ／ 10， 应换气 　 置于干燥处， 勿摔碰。 每年 检查一次重量 　 一年检查一 次， 泡沫发生 倍数低于 4 倍 时， 应换药
（2） 用水枪带电灭火必须采用喷雾水枪， 该装置经水柱的泄漏电流较小， 带电 灭火比较安全； 用普通水枪带电灭火， 可将水枪喷嘴接地， 一般是用专用水枪接地 软铜线与附近接地体连接。 上述水枪带电灭火， 为了保证安全， 一般操作人员应穿 绝缘靴、 戴绝缘手套或穿均压服。 用水枪带电灭火宜用于 110kV 及以上的电气设 备及线路。
（3） 带电灭火时， 人与带电体之间要保持一定的安全距离， 且带电体上应有明


显的标志。 用水灭火时， 水枪喷嘴至带电体的距离：
110kV及以下时不小于 3m；
220kV及以上时不小于 5m。
用上述可带电灭火的灭火器时， 机体及喷嘴至带电体的距离： 10kV及以下时不小于 0. 4m；
35kV时不小于 0. 6m。 （4） 对架空线路及空中电气设备灭火时， 人体位置与灭火点的仰角不应超过 45°， 以防导线断落而发生触电。
（5） 如有电线断落在地面或出现跨步电压时， 应划出相应的安全区， 以防止跨 步电压或发生触电， 并及时派专人妥善处理。
（6） 带电灭火应由有经验的人进行， 并有人监护。 电气工作人员应掌握带电灭 火技术， 在平时应进行模拟操作实习。
4. 电气火灾灭火时的安全注意事项   由于电气设备及线路的类型很多， 结构 特点错综复杂， 除了上述说明的切断电源外， 必须根据其特点及类型进行灭火。 （1）
充油电气设备：
1） 充油电气设备的外部着火时， 可用 CO2、 CCl4、 1211、 干粉等灭火器灭火。 使用 CCl4 灭火时， 灭火人员应站在上风侧， 室内灭火必须注意通风， 以防中毒。
当火势较大时， 应切断电源， 用水枪灭火。


2） 当油箱破坏、 喷油燃烧、 火势很大时， 应立即切断电源， 同时设法打开放 油阀， 将油引入贮油池内， 池内及地上的油火应用泡沫灭火器边排边灭， 但不得使 油流入电缆沟内。 一旦流入电缆沟内应立即堵塞， 且用泡沫灭火器将火熄灭。 在操 作放油阀时， 灭火器不得停止工作。
3）
充油电气设备的灭火， 应有足够的灭火器材。
（2） 发电机或电动机着火时， 必须先切断电源， 为防止轴和轴承的变形， 可用 盘车的方法缓慢转动转子， 用水枪喷雾灭火， 并使其均匀冷却。 也可用 CO2、 1211 灭火器灭火， 不宜用干粉、 砂子、 泥土灭火， 以免损坏绝缘。
（3） 变配电装置着火时， 必须先切断电源， 可用水枪喷雾灭火， 也可用 CO2、 1211 灭火， 不得用干粉、 砂子、 泥土灭火。
（4）
电缆或电缆沟：
1） 电缆着火， 无论什么情况都必须先切断电源， 灭火的同时应寻查着火的原
2 1 7
因。 灭火时， 一般常用水枪喷雾、 CO2、 1211 等， 也可用干粉、 砂子、 黄土等。


2） 电缆沟、 井、 隧道内电缆着火时， 应先把起火电缆周围的电缆电源切断， 然后用手提式干粉灭火器、 1211、 CO2 灭火器灭火， 也可用喷雾水枪、 干砂、 黄土 （必须干燥） 灭火。 对电缆灭火时， 灭火人员应戴防毒面具， 戴绝缘手套， 穿绝缘 靴。 也可将井、 隧道内的隔火门关闭， 用窒息方法灭火。 若沟内电缆较少且距离较 短时， 可将两端井口堵住封死窒息灭火。
3） 若电缆沟内火势较大， 一时难以扑灭时， 先将电源切断， 然后向沟内灌水， 直到将着火点用水封住， 火便自行熄灭。 最后及时将水抽出， 再做干燥处理。
4） 电缆着火时， 在没有确认停电和放电前严禁用手直接接触电缆外皮， 更不 准移动电缆。 必要时， 应戴绝缘手套、 穿绝缘靴用绝缘拉杆操作。
5） 室内电缆着火后， 必须通风良好， 小心中毒。 有通风机的建筑物， 电气火 灾发生后应自动起动通风机。
5.
（1） 电气火灾发生后， 电气工作人员应立即投入灭火中去， 根据火灾的特点及
灭火程序， 选用合适的灭火方法及灭火器， 迅速灭火。 任何退缩懦弱、 逃离现场、 推卸责任的言行都是错误的， 情节严重的要追究刑事责任。


（2） 火灾发生后应立即切断电源。 （3） 利用现场的消防器材奋力扑灭火灾。 （4） 电气火灾发生后， 电气负责人应按平时演习的布署及现场火警情况， 指挥 电气工作人员到位抢救， 并处理火场的有关事宜。
（5） 组织并引导在场的妇女、 儿童、 老人及其他无关人员疏散。 （6） 组织有关人员抢救疏散物资， 并积极投人抢救工作。 （7） 担任警戒， 封锁通道路口， 保护现场。 （8） 拨通 “119” 火警电话。 （9） 配合公安消防人员灭火， 并向扑救人员讲明火场中哪儿有电、 哪儿无电、 电压等级及其他现场情况及有关注意事项。
（10） 处理火场紧急及意外情况， 做好向导工作。 （11） 火扑灭后， 清理现场， 修复电气装置， 迅速恢复供电。
6. 电气火灾灭火器的正确使用方法 任何灭火器的使用都应按其产品使用说 明书的要求进行， 由于产品的更新换代， 使用方法及注意事项也略有不同， 这里说 明的是一般常用方法， 仅供参考。


（1） CO2 灭火器使用时， 先拔出保险销子， 然后用手紧握喷射喇叭上的木柄， 另一只手揿动鸭舌开关或旋转转动开关， 提握机身， 喇叭口指向火焰， 即可灭火。 不用时可松开鸭舌开关或关闭转动开关， 即可停止喷射。 有些老式的 CO2 灭火器 的开关是闸刀式的， 一经开启后， 内部封口铜片穿破， 无法关闭。 当 CO2 喷射时， 人要站在上风口， 尽量接近火源， 因为它的喷射距离很近，
第十章
电气火灾发生后电气工作人员的职责
[一般为 3 ～ 5m。 灭火时先从火势蔓延最危险的一边喷起， 然后向前移动， 不留下火 星， 室内灭火要保证通风。 灭火时一定要握住喇叭口的木柄， 以免将手冻坏。 CO2 灭火器的使用见图
图 灭火器的正确使用方法]


10⁃9   CO2
（2） CCl4 灭火器： 1） 泵浦式 CCl4 灭火器使用方法极为简单， 旋开手柄， 推动活塞， CCl4 就能从 喷嘴处喷射出来。
2） 打气式 CCl4 灭火器使用时， 一手握住机身下端， 并用其手指按住喷嘴， 另 一只手旋动手柄， 前后抽动打气， 气足后放开手指， CCl4 就会喷出， 然后边喷边 打气， 可继续使用。
3） 贮压式 CCl4 灭火器的使用方法极为简便， 只要旋动气压开关， CCl4 立即喷 出。
4） CCl4 有毒， 使用时必须注意通风， 其他注意事项同 CO2 灭火器。 CCl4 灭火器的使用见图 10⁃10。 （3） 干粉灭火器使用时， 先把灭火器竖立在地上， 一手握紧喷嘴胶管， 另一手
拉住提环， 用力向上一拉并向火源移动 （一般保持 5m 左右）， 喷射出的白色粉末 气即可灭火。 干粉灭火器见图 10⁃11。
注意事项请参考 CO2 灭火器。


（4） 1211 灭火器是用加压的方法将二氟一氯一溴甲烷 （1211） 液化灌装在容 器里， 使用时只要将开关打开， 在氮气的压力下 “1211” 立即呈雾状喷出， 遇到 火焰迅速成为气体， 将火灭掉。
1211 灭火器平时应放在明显易取的地方， 不要靠近明火， 不能让阳光曝晒，
[4 1 7
图 灭火器的正确使用方法]


10⁃10   CCl4
每半年应检查一次灭火器的总重量， 如重量减轻 10％以上， 应补充药剂和充气。
（5） 手提式泡沫灭火器在使用时， 要一手握住提环， 一手握住底边， 然后将其 倒置过来， 轻轻摇动几下， 泡沫就会喷射出来， 见图 10⁃12。
10⁃11
图 泡沫灭火器的正确使用方法
10⁃12
泡沫灭火器在运输、 保管及拿到火场途中， 不得将机筒放在肩上， 机身必须保 持平稳， 更不得倒置！ 盖与底不能对着人体的任何部分， 防止喷嘴堵塞时导至底盖 弹出伤人。 使用时， 其他用水灭火的水不能与泡沫同时喷射在一起， 否则泡沫溶液 被水冲稀， 将失去灭火作用。 泡沫灭火器应定期保养。
（6） 1） 灭火器材应由专人保管， 并进行日常检查及维护保养， 电气设备灭火器的 保管应由电气人员进行。
2） 灭火器一般应 6 个月检查一次药剂， 药剂的更换应按灭火器的类别更换， 一般应 1 ～ 2 年更换一次， 以免失效。
[第十章
图 干粉灭火器]


[第十章
图 干粉灭火器]


灭火器的维护保养
3） 灭火器的喷嘴要经常疏通， 或套上护套， 以防灰尘、 木屑等杂物堵塞。 要 经常检查大型、 特型灭火器的皮管， 防止蜘蛛等虫类侵入或堵塞。
4） 放置于露天的灭火机应放干燥通风处， 避免曝晒、 风吹、 雨淋。 灭火器不 得置于高温场所， 以防止药剂变化。
5） 冬天要防冻， 一般用棉絮做成护套将灭火器包裹起来。 6） 不同的灭火器维护保养方法不同， 详见表 10⁃1。 7） 使用后的灭火器应及时保养并补充药剂。 机动消防车和水泵， 要经常发动， 定期试车， 保持性能良好， 随时准备灭火。
7.
防止火灾的发生的措施


（1） 防止发生短路是防止电气火灾的主要措施， 电路中要合理装设断路器、 熔 断器、 热继电器、 电流继电器， 当短路时可将电源切断。 另外， 要加强对电气设备 及线路绝缘的测试， 加强电气设备及线路的检修工作， 及时更换电路中陈旧及绝缘 老化的设备及导线； 防止导线受到机械损伤， 导线及电缆易受重压或碰撞的部位 （过道、 过墙或伸缩缝、 过楼板、 引出地面等） 必须加套金属保护管； 不得乱拉乱 接电线及电器， 绝缘电线的接头必须包扎良好的绝缘， 且各项接头应错开位置， 架 空导线的弧垂要适中， 不得随意增大熔丝的直径或调整继电器或开关的整定值等。
（2） 防止过负荷运行是防止电气火灾的重要措施， 除电路中要合理装设断路 器、 熔断器、 热继电器、 电流继电器外， 要及时调整线路的负荷， 保持三相负荷的 平衡。 新增线路时， 开关应与导线匹配。 系统运行时要加强对电流及温升的监视， 不能随意增加用电器或调大用电器的容量。 过负荷运行， 加速了设备及线路的老 化， 绝缘破坏后， 又要发生短路， 将有更大的危险。


（3） 保证电路的畅通、 防止接触电阻增大， 使线路中所有开关的触点、 导线接 头接触良好， 电流通过时不致发热打火而引起火灾。 安装开关时， 必须测量接触电 阻， 设备或元件与导线的连接必须用端子； 导线的连接要紧固可靠。
（4） 严禁变压器超负荷运行， 以免绝缘损坏； 变配电室要有防止小动物进入的 措施。 以防止短路； 必须做好变压器的防雷接地， 根据变压器的容量及用途， 要作 好短路， 过负荷、 差动保护。 变压器应有适中的供电半径， 以免末端电压太低， 而 引起用电器、 电动机烧毁。 必须保证供电电压的质量， 保证 （380 ± 20） V。
（5） 油断路器或充油设备的油面应适中， 不应过低或过高， 并保证油的质量， 按周期取样化验， 及时补充新油。 油断路器的短路容量应大于电力系统的短路容 量， 开断电流、 断流容量必须满足使用条件。


（6） 防止电弧的产生及电火花， 特别是在易燃易爆场所或粉尘、 麻绒、 飞花多 的场所更为重要。 电气线路及设备接通时， 必须使用断路器或有灭弧装置的开关， 电器的触点、 导线的连接必须紧密可靠， 以免电弧及火花的产生。 开关设备的附 近， 要保持清洁， 且开关设备应安装在非燃烧材料的基座上。 在非防爆场所， 一旦 出现易燃、 易爆气体， 电气设备必须保持原来状态， 不得接通或切断电源， 以免发
6 1 7
生爆炸或着火， 当浓度很大时， 电话都会引起火灾。 在防爆场所必须选用防爆电 器， 并按国家标准 （GB 50257—1996） 进行安装。
（7） 白炽灯泡、 碘钨灯管、 高压汞灯、 荧光灯镇流器等发热灯具安装时应远离 易燃物， 存放可燃物的仓库， 不能用大功率灯泡。 选用灯具要考虑防火。 其他电热 设备， 电炉、 电熨斗、 电暖器、 电烙铁使用时要避开易燃物， 用后应拔掉电源。 家 用电器用后也应关掉电源。
（8） 架空线路的下面不得修建房屋、 堆放物料， 以免因短路或断线发生火灾。 建筑物， 物料堆应远离架空线路 1. 5 倍杆高的水平距离。


（9） 现代建筑物应装设火灾自动报警及自动消防系统， 建筑物内电气装置的安 装必须按照国家标准电气装置安装工程施工及验收规范的要求进行。 酒店、 舞厅、 会堂等装饰工程的电气安装必须按照施工验收规范进行。
（10） 变配电所、 动力装置、 低压配电室、 车间、 建筑物的走廊及变配电间等 应按要求配置消防器材和灭火器， 电气工作人员应熟悉其使用及功能， 平时应模拟 火灾进行消防训练演习， 一旦火灾发生应及时扑灭， 使火灾在萌芽时即被扑灭， 防 止火灾扩大。
（11） 电气工程必须严格按照设计规范进行设计， 正确选择电气设备、 导线和 保护装置， 设计中必须加强电气线路及设备安全运行参数的监督和审核。
（12） 电气工程必须严格按照施工及验收规范进行安装、 调整和试验， 严格进 行设备、 元件、 材料安装前的检验和测试、 严禁假冒伪劣产品进入电气工程， 施工 中应保证工程安全运行措施的实施。
（13） 电气工程运行后必须严格按照安全运行规程进行检查、 维护、 检修、 保 养， 严格执行各种运行管理制度， 加强巡视， 加强安全运行技术的教育和培训、 杜 绝电气火灾事故的发生。


（14） 电气工程的所属单位应有一支技术过硬、 纪律严明的安装和维修队伍， 并且能适应新技术、 新设备的要求， 能在安装、 运行、 维修中， 严格按标准规范规 程进行， 真正做到 “质量第一， 百年大计”， “预防为主、 杜绝事故”， “精益求精、 安全第一”。
五、 触电急救技术技能
1. 触电后现场急救的程序   发生触电后， 应立即使触电者脱离电源， 然后根 据其触电后的具体症状进行现场急救或送到医院。 现场急救必须做到迅速、 准确、 就地救护且应坚持到底。
（1） 迅速使触电者脱离电源是触电急救的关键， 一旦发现有人触电， 应立即采 取措施使触电者尽快脱离电源， 触电时间越长， 抢救难度越大， 抢救好的可能越 小。 使触电者迅速脱离电源是减轻伤害、 赢得救护时间的关键。
（2） 准确实施救护方法是触电急救的中心内容， 要根据触电者的具体症状， 准 确实施救护方法， 要诊断准确。 实施人工呼吸或胸外心脏挤压时， 动作必须正确，
第十章
救护才有效， 才会使触电者脱离危险， 否则将会给抢救带来不利或危及触电者的生 命。


（3） 触电者脱离电源后必须立即就地实行抢救， 万万不能停止救治而长途送往 医院治疗。 触电严重者应边送往医院边进行急救且不能停止， 一直到交给医生。 就 地实行抢救， 主要采用人工呼吸法或胸外心脏挤压法。 因此， 必须在电气工作人员 中普及急救方法， 人人都会进行， 这样才能实施就地抢救， 否则 （1） 和 （2） 两 条也没有意义。
（4） 急救及护理必须坚持到底， 不得停止， 直到触电者经医生做出无法救活的 诊断后方可停止。 施行人工呼吸和胸外心脏挤压等抢救方法时， 可以几个人轮流进 行， 但万万不可轻易中断； 在送往医院的途中仍必须坚持救护， 直至交给医生， 而 医生应立即进行抢救。 抢救中途， 如触电者皮肤由紫变红、 瞳孔由大变小， 证明抢 救有效； 如触电者嘴唇微动并略有开合或眼皮微动， 或嗓内有咽东西的微小动作以 至脚或手有抽动等， 应注意触电者是否有可能恢复心脏自动跳动或自动呼吸， 且应 边救护边细心观察。 当触电者能自动呼吸时， 即可停止人工呼吸， 如果人工呼吸停 止后， 触电者仍不能自己呼吸， 则应立即继续进行人工呼吸， 直到触电者能自动呼 吸并清醒过来。


（5） 急救中止判断触电者经急救而长时间无效， 可放弃急救， 但只有在触电者 身上同时具有下列五点死亡现象时， 并经医生做出无法救治的死亡诊断后， 方可停 止抢救。 这五个现象如果有一个未出现， 救护人员必须继续努力抢救。
1） 心跳及呼吸停止； 2） 瞳孔散大， 对强光无任何反应； 3） 出现尸斑； 4） 身体僵冷、 尸僵； 5） 血管硬化或肛门松弛。 （6） 发现触电后， 电气工作人员应发扬人道主义及救死扶伤的精神， 奋不顾身 地进行抢救。 因此， 急救措施及其操作技术应熟练掌握， 并进行模拟性的训练， 只 有这样才能在紧急关头抢救触电者， 否则将束手无策。 从使触电者脱离电源直到将 其救活是一个连续的过程， 无论发生何种意外， 抢救人员必须坚持到底， 直到将其 救治或交给医生。


2. 使触电者脱离电源的方法   脱离电源方法很多， 但应按事故现场的条件决 定， 当现场没有可切断电路的开关时， 应随机应变， 除了快速以外， 必须保证救护 者的安全。 触电者在高处时， 还应有防摔的措施， 以避免触电者坠落跌伤。 脱离电 源最忌讳的就是惊慌失措、 手忙脚乱， 甚至用手去拉触电者， 或者不论高压或低 压， 鲁莽行事， 往往会引发其他事故， 造成更大损失。
因此， 脱离电源时， 必须沉着冷静、 动作果断、 干净利索、 安全可靠。
（1）
高压触电脱离电源的措施
8 1 7
1） 断开就近的高压断路器， 拉闸或按动跳闸按钮。 2） 如就近不能用开关断电， 可穿好绝缘靴、 戴好绝缘手套， 用合格的且电压 等级相符的绝缘拉杆或绝缘钳使触电者脱离电源。
3） 上述条件没有时， 可用抛掷挂接地线的方法， 使线路短路跳闸， 此法也可 用在架空线路上。 具体操作时， 先将接地线一端接地， 另一端抛向线路或电气设 备， 如现场有条件， 也可用绝缘拉杆将接地线的另一端挂接在带电导线上。 但必须 戴绝缘手套、 戴护目镜穿绝缘靴或站在绝缘垫上。


4） 情况紧急时可用干燥的木棒且站在干燥的木板上， 将就近的跌落熔断器拉 断。
5） 电话通知供电单位， 立即紧急停电， 供电单位应立即执行。
（2） 1） 断开就近的低压断路器， 拉闸或按动跳闸按钮， 或拔掉插头。
2） 用绝缘物脱离电源， 当就近无开关时， 可用身边就近的绝缘物挑开、 打开、 拉开或推开与触电者接触的电线或电气设备， 使之脱离。 如绝缘拉杆、 绝缘钳以及 干燥的木杆及木制品、 玻璃、 塑料、 橡胶、 干燥的毛织品、 棉制品等。 用绝缘物脱 离电源时， 应预防导线弹回， 更不得用潮湿制品及金属品。 用绝缘物使触电者脱离 电源后， 应及时抢救触电者， 但应有人处理带电的导线及设备， 以防他人再触电。
3） 穿绝缘鞋或站在干燥木板、 绝缘垫上， 用塑料绳、 尼龙绳、 干燥的新麻绳、 甚至用干衣物拧成的带子， 套在触电者身上， 拉开使之脱离电源。
4） 在紧急情况下， 可用木柄斧头、 木柄砍刀、 木柄钅郎头或铁铲将电源线切断， 切断时应站在干燥木板上并注意切断时的电弧。 切断后的电线应及时处理。
5） 人为的短路， 使开关跳闸或熔丝熔断。


3. 救护触电者的急救方法   触电者脱离电源后， 应立即就近急救治疗或送往 医院的途中不停地进行急救治疗。 急救治疗必须用正确的急救方法， 不得用泼凉 水、 土埋、 针刺人中穴位， 更不得用铁制器具压迫触电者的身体或用电线绑扎触电 者肢体去放电等错误方法， 这样不但不能救护触电者， 反而会伤及触电者并失去抢 救的时机。
触电急救的正确方法是根据触电者当时的神志、 心跳、 呼吸或电伤程度等情况 及现场条件来选择的。
（1） 对神志清醒、 能回答问话， 只感到心慌、 乏力、 四肢发麻的轻度触电者， 应让其就地休息， 或坐或卧， 以减轻心脏负担， 必要时应保暖， 特别是冬季室外。 同时应迅速请医生到现场诊断治疗， 做好急救准备， 一旦症状严重， 立即进行急 救。 当触电者恢复后， 应让其休息， 必要时应有人观察。 这里要特别注意一点， 脱 离电源后的触电者应禁止走动， 否则会加重心脏的负担， 甚至会死亡。
（2） 对神志不清或失去知觉的触电者， 如呼吸正常， 可将其抬到 （千万不得 走动） 就近空气清新且干燥通风的地方， 解开衣服， 暂不做人工呼吸， 但必须请
第十章
低压触电脱离电源的措施


医生到现场诊断治疗。 在医生没到达前， 应仔细观察。 一旦呼吸困难， 急救者应立 即进行人工呼吸， 直到医生到来。
（3） 对已失去知觉、 神志不清的触电者， 如呼吸困难或逐渐减弱的， 应立即进 行人工呼吸， 同时应将其用木板或担架抬到就近空气清新且干燥的地方， 并应立即 请医生速到现场急救， 并准备车辆随时送往医院， 在送往医院的途中不得停止人工 呼吸急救。
（4） 对呼吸、 脉搏和心跳都已停止的触电者， 必须立即进行人工呼吸和胸外心 脏挤压术， 且中间不得因任何原因而间歇或停止， 如听心跳、 试呼吸、 量血压等。 同时应立即清医生到现场急救， 并尽快找车将触电者送到医院， 且途中不得停止人 工呼吸和胸外心脏挤压术。
（5） 对上述四种情况， 如触电者有电击外伤、 烧伤， 除上述急救方法外， 应将 触电者立即送往医院救护。


（6） 判断触电者是否还有心跳声音的方法一般是使触电者仰卧， 解开衣扣， 松 开裤带， 然后耳贴在其胸部仔细测听有无心音。 判断有无呼吸， 可用头发或棉絮绒 毛放在触电者鼻孔处， 观察有无吸动或吹动。 经判断没有心跳声音的应立即进行胸 外心脏挤压术； 没有呼吸的应立即进行口对口人工呼吸； 两者均未有的， 应立即同 时进行胸外心脏挤压术和口对口人工呼吸。
（7） 在进行有无心跳、 有无呼吸的判断及进行胸外心脏挤压术、 人工呼吸时， 应检查并清除触电者口腔内的食物或呕吐物， 取出假牙。 当检查触电者呼吸道和喉 头时， 如有分泌物， 应立即吸出， 无器具时， 抢救者可用口吸出。
（8） 抢救者在抢救时应具有人道主义和救死扶伤的精神， 克服难以预料的困 难， 遏尽全力， 将触电者救活。
10⁃13
4. 胸外心脏挤压术的动作要领  胸外心 脏挤压术是触电者心脏停止跳动后使心脏恢复
跳动的急救方法， 是每一个电气工作人员应掌 握的。


先使触电者仰卧在比较坚实的地方， 解开 领扣衣扣， 并使其头部充分后仰， 使其鼻孔朝 天， 以利呼吸道畅通， 最好是有另外一人用手 托在触电者的颈后， 或将其头部担在木板端 部， 并在其胸后垫以软物， 见图 10⁃13。
动作要领如下： （1） 救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部的两侧， 两手相叠， 下面手掌的根 部放在心窝上方、 胸骨下 1 ／ 3 ～ 1 ／ 2 处， 见图 10⁃14。
（2） 掌根用力垂直向下挤压， 对位要适中不得太猛， 对成人应压陷 3 ～ 4cm， 频率 60 次 ／ min； 对于 16 岁以下儿童， 一般应用一只手挤压， 用力要比成人稍轻一
[0 2 7
图 触电者仰卧后头部后仰]


[图 触电者仰卧后头部后仰
图 10⁃14 找到正确压点后两手相叠于上面 正确压点 叠手方式]b)


a） b） 点， 压陷 1 ～ 2cm， 频率 100 次 ／ min 为宜， 见图 10⁃15。 这样可压出心脏里面的血 液。
[（3） 挤压后掌根应迅速全部放松， 让触电者胸部自动复原， 血液又流回心脏， 放松时掌根不要离开压迫点， 只是不向下用力而已， 见图
图 排出心脏内血液 图]


10⁃15 向下挤压， 10⁃16
迅速放松使血液又流回心脏
（4） 这里应重申， 正常的心脏跳动和呼吸是相互联系且同时进行的， 没有心脏 跳动， 呼吸也要停止， 而呼吸停止， 心脏也不会跳动。 因此， 呼吸和心脏跳动都停 止的， 应在进行胸外心脏挤压术的同时， 进行口对口 （鼻） 的人工呼吸， 这将是 最有效的办法。 如果现场只有一人实行救护时， 两种方法应交替进行， 每吹气 2 ～ 3 次， 再挤压 10 ～ 15 次， 而且吹气和挤压的速度也应相应加快。
最后应指出， 实施胸外心脏挤压术时， 切不可草率行事， 必须认真坚持， 直到 触电者苏醒或其他救护人员、 医生赶到。
5. 人工呼吸动作要领   人工呼吸常用的有三种， 即口对口 （鼻） 人工呼吸法、 摇臂压胸人工呼吸法、 俯卧压背人工呼吸法。 其中口对口法效果最好且简单易学， 容易掌握； 摇臂压胸法适用于现场只有一人救护时采用； 俯卧压背法一般适用于溺 水触电者的救护。
（1） （鼻）
[第十章
口对口 人工呼吸法动作要领]


1） 使触电者仰卧， 并使其头部充分后仰， 一般应用一手托在其颈后， 使其鼻 孔朝上， 以利于呼吸道畅通， 但头下不得垫枕头， 同时将其衣扣解开， 见图 10⁃13。
2） 救护人在触电者头部的侧面， 用一只手捏紧其鼻孔， 另一只手的拇指和食
指掰开其嘴巴， 若掰不开嘴巴， 可用手捏紧嘴巴； 准备向鼻孔吸气， 即口对鼻， 见 图 10⁃17。
3） 救护人深吸一口气， 紧贴掰开的嘴巴向内吹气， 也可隔一层布。 吹气时要
[用力并使其胸部膨胀， 一般应每 5s 吹一次， 吹 2s， 放松 3s。 对儿童可小口吹气。 向鼻内吹气与向口内吹气相同， 见图
10⁃18。]


图 捏鼻掰嘴准备进行
10⁃17
10⁃18 4） 吹气后应立即离开其口或鼻， 并松开触电者的鼻孔或嘴巴， 让其自动呼气， 约 3s， 见图 10⁃19。
10⁃19
5） 实行口对口 （鼻） 人工呼吸时， 当发 现触电者胃部充气膨胀， 应用手按住其腹部， 并同时进行吹气和换气。 呼吸、 心跳情况的判 断见图
10⁃20。 摇臂压胸人工呼吸法动作要领
（2） 1） 触电者仰卧， 头部后仰， 鼻孔朝上。
2） 抢救者在触电者头部的前边， 一腿跪 姿， 另一腿半蹲， 面向触电者。
3） 两手分别将触电者的双手竖直向头部 拉直。 然后将其双手向前顺推， 至其胸部位置
时， 将双手向胸部靠拢。 用触电者两手压其胸部。 同时半蹲的前腿向前倒， 跪着的 腿向后蹬， 然后用自己的身重自然向其胸部压去。 压胸后， 将其双手向左右两侧扩 张分开。 完成上述动作后， 将其两手再向其头部拉直， 重复上述动作。
4） 压胸时应缓慢不得有冲击， 两臂的肘关节不得弯曲， 压胸深度要适中， 对 儿童不得用力过猛， 动作频率一般为
俯卧压背人工呼吸法动作要领
14 ～ 16 次 ／ min。 （3）
[2 2 7
图 紧贴吹气]


[2 2 7
图 紧贴吹气]


[图 放松换气
图 心跳的判断]


10⁃20 呼吸、
1） 触电者俯卧， 一只手臂弯曲并将其枕于 头下， 脸侧向一边， 另一只手在头旁伸直。 救护 者跨其腰跪姿， 四指并拢按住触电者后背， 小指 压在其背部肩胛骨下 （相当于第七对肋骨）。
2） 压胸时， 抢救者手臂尽量保持不弯曲， 用身体自重向前压。 向前压的速度要快， 向后收 回的速度应慢， 动作频率 14 ～ 16 次 ／ min。
3） 救护溺水触电者， 可将其面部朝下平放
在木板上。 木板向头部倾斜 10°左右， 并在其腹 部垫以柔软垫物， 并按上述方法急救， 即可将其 腹内水吐出。
6.
（1） 触电救护时， 每一个救护者 （包括医
生） 必须明白， 任何药物的作用都不能代替人工
呼吸和胸外心脏挤压术等急救方法的作用。 药物治疗在急救时， 只是一种辅助性的 方法， 在某些情况下， 可对急救有帮助的效果。 任何情况下、 任何人， 都不允许用 药物来代替人工呼吸和胸外心脏挤压术， 这是绝对禁止的。
（2） 进行人工呼吸的同时， 可采用机械的方法使触电者吸入氧气或氧气与含 7％二氧化碳的混合气， 这对恢复正常呼吸有很大帮助。 一般作法是用氧气袋直接 向鼻孔压气， 但力要适中。


（3） 急救时， 可适当用些呼吸中枢兴奋剂和克拉明， 但必须在医生的指导下服 用。
（4） 急救时， 在医生的指导下可适量使用肾上腺素， 这种情况是在心脏确已完 全陷于停滞， 进行了口对口 （鼻） 人工呼吸和胸外心脏挤压后， 辅以适量肾上腺 素能增强心肌张力和兴奋性。 刺激心脏起搏点和扩张营养心脏的冠状血管， 有利于 心脏恢复跳动。 时机的掌握， 必须由有经验的医生进行， 但在这种情况下， 如果不 做人工呼吸或胸外挤压， 单用肾上腺素， 仍然是有害无益的。 因为， 肾上腺素有使 停止跳动心脏恢复跳动的作用， 但也可使心脏跳动不好变为心室颤动。 而触电致使 心室纤维颤动， 这是一种严重而危险的心律失常， 也是停搏的前奏。 所以有心跳的 情况下使用肾上腺素， 有可能引起不应有的死亡。
综上所述， 必须指出， 发生触电后， 现场没有医生指导， 不能确认心跳已停止 者， 不能用药。 心电图显示心跳确已停止者， 方可适量用药。


（5） 对于与触电同时发生的摔伤、 烧伤等外伤， 应按严重程度处理。 对于不危 及生命的轻伤， 可在触电急救后治疗； 对于危及生命的严重外伤， 应与人工呼吸和 胸外心脏挤压同时进行处理， 现场无条件时， 必须送到医院， 且中途不得停止急 救。
第十章
触电急救后的药物辅助治疗
（6） 电气工作人员必须学会现场急救及用药治疗， 特别是在大型电气工程安装 或检修时， 现场必须设置救护站， 配备医务人员和药品， 以防止意外事故发生， 延 误急救时间或错误用药， 导至重大损失。 因此， 在电气工程施工组织设计 （方案） 中及调试送电方案中， 必须写明现场须配置的车辆、 医疗设施及人员， 使之为现场
安全生产服务， 保证安全施工， 保证作业人员的安全。
7.
抢救过程中的注意事项
（1） 人工呼吸及胸外心脏挤压应在现场进行， 不得为了方便而随意移动触电 者， 如确有移动的必要时， 抢救中断时间不得超过 30s。
（2） 移动触电者或将其送往医院时， 应使触电者平躺在担架上并在其背部垫以
[平整、 坚硬宽阔的木板， 不得采用双人直接抬运的方法， 见图
10⁃21 ～图 10⁃23。]


[10⁃21 ～图 10⁃23。
图 触电者平躺在担架上]木板


[图 临时担架
图 错误的抬送方法]


10⁃23
4 2 7
（3） 在移动或送往医院途中， 直到医院后医生未接替救治前均不能中止急救 术。
（4） 在急救中， 应创造条件， 用塑料袋装入砸碎冰屑成帽状包裹在触电者头 部， 露出眼睛， 使胸部温度降低， 为恢复呼吸及心跳创造条件。
（5） 触电者有好转后， 如心跳、 呼吸经抢救后均已恢复， 可暂停急救术， 但恢 复的早期有可能再次骤停， 应有专人严密监护， 不能麻痹， 一旦停止， 立即再次抢 救。 恢复初期， 触电者有神志不清或精神恍惚、 躁动， 应设法使其安静并进行安 慰。
（6） 发现杆上或高处有人触电， 应争取时间并及早在杆上或高处进行急救。 救 护人员登高时应随身携带必要的工具及牢固的绳索等， 当一人进行急救时应紧急呼 救， 以便引起他人的注意而得到更多人的帮助。
（7） 救护人员在使触电者与电源脱离时， 必须有防止触电者摔落的措施， 同时 应有防止自己触电的措施。 当确认触电者已与电源脱离， 且救护人员本身处于环境 安全距离内且无危险电源时， 方能接触触电者进行抢救， 这时仍应有防止触电者高 空坠落可能性的措施。


（8） 触电者脱离电源后， 应将伤员扶卧在自己的安全带上或可利用的地方躺 平， 并注意保证伤员气道通畅。
（9） 救护人员迅速按前述 3 的急救方法判定反应、 呼吸和循环情况。 如果呼吸 停止， 立即口对口 （鼻） 吹气 2 次， 再测试颈动脉， 如有搏动， 则每 5s 继续吹气 一次； 如无颈动脉搏动， 可用空心拳头叩击心前区 2 次， 促使心脏复跳。
（10） 高处发生触电， 为使抢救更为有效， 应及早设法将触电者送到地面。 在 完成上述措施后， 应立即用绳索将其送到地面， 或送到附近的平地上， 以便更好的 急救， 见图 10⁃24。
（11） 将触电者由高处送至地面前， 应再口对口 （鼻） 吹气 4 次， 到达地面后
立即继续进行人工呼吸及胸外心脏挤压， 直至将其救活。 有关具体急救方法， 可参 照上述各条。
8. 触电外伤的急救   伴随触电最容易发生的是坠落、 撞击、 挤压、 电击而发 生出血、 骨折、 脑颅外伤、 烧伤等。
（1） 1） 外伤急救的原则是先抢救 （包括人工呼吸及胸外心脏挤压）， 后固定， 再


搬运， 并注意采取措施， 防止伤势加重、 感染或污染。 需要送医院的， 应立即做好 保护措施后送医院救治。
2） 救护前先使触电者安静平躺， 判断全身状况和受伤程度， 如有无出血、 骨 折、 烧伤等情况。
3） 外部出血立即采取止血措施， 防止失血过多而休克。 外观无伤， 但呈休克 状态， 神志不清， 或昏迷状， 这时应考虑胸腹内脏或脑部受伤的可能性。
第十章
[外伤急救的基本要求
图 从杆上或高处把触电者放到地面上]触电者 卜放地面


10⁃24 4） 为防止伤口感染， 应用清洁白布或纱布覆盖。 救护人员不得直接用手直接
接触伤口， 更不得在伤口内填塞任何物品或随便用药。
5） 搬运触电者时， 应使其平躺在担架上， 腰部要束在担架上以防跌下。 平地 搬运时其头部应朝后， 上楼、 下楼、 下坡及上坡时应向前。 搬运中应严密观察伤 员， 伤情突变时应急救。
（2）
止血的要点
1） 伤口渗血时， 应用比伤口稍大的消毒纱布数层覆盖伤口， 然后包扎。 若包 扎后仍有较多渗血， 可再加绷带适当加压止血。
2） 伤口出血呈喷射状或血液涌流时， 立即用消毒后 （酒精擦手） 的清洁手指 压迫出血点的上方 （指靠近心脏端）， 使血流中断， 并将出血肢体高抬或举高， 以
减少出血量， 然后包扎。
3） 用止血带或弹性较好的布带进行止血包扎时， 应先确定包扎位置， 不要在 上臂中 1 ／ 3 处和腋窝下使用止血带。 先用柔软布片或伤员的衣袖等物数层垫在止血
带下面， 再扎紧止血带到刚使肢端动脉搏动消失。 包扎好后， 上肢每 60min、 下肢 每 80min放松一次， 每次放松时间为 1 ～ 2min， 开始扎紧与每次放松的时间均应书


面标注在止血带旁。 一般扎紧时间不宜超过 4h。 若放松时间观察已无大量出血可 暂停使用。 严禁用电线、 铁丝、 细绳等作止血带使用。 止血带的使用见图 10⁃25。
[6 2 7
图 10⁃25 止血 带的正确使用]


4） 高处坠落、 撞击、 挤压可能有胸腹内脏破裂出血， 受伤 者外观无出血但面色苍白、 脉搏细弱、 气促冷汗淋漓， 四肢厥 冷， 烦燥不安， 甚至神志不清等休克状态， 这时应立即将其放平 躺下， 抬高下肢， 并要保暖， 迅速送医院救治， 途中应保持这个 姿势， 若时间较长， 可给伤员饮用少量的含糖盐水， 见图 10⁃26。
（3）
骨折急救要点
1） 肢体骨折可用夹板或木棍、 竹杆将断骨上、 下两个关节 固定， 也可利用伤员身体进行固定， 避免骨折部位移动， 以减少 疼痛、 防止伤势恶化， 见图 10⁃27。 开放性骨折、 伴有大量出血 者， 应先止血， 再固定， 并用干净白布覆盖伤口， 然后速送医院 救治。 切勿将外露的断骨推回伤口内！
[2） 怀疑有颈椎损伤时， 在使伤员平躺后， 用沙土袋或其他 袋状物放置于头部两侧， 使颈部固定不动， 见图 必须进
图 10⁃26 对坠落、 撞击、 挤压的 伤员救护中保持的姿势]


行口对口呼吸时， 只能采用抬颏使气 道畅通， 不能再将头部后仰移动或转 动头部， 以免引起截瘫或死亡！
3） 腰椎骨折应将伤员平躺在硬木 板上， 并将腰椎躯干及两侧下肢一同 进行固定以预防瘫痪。 需要搬动时应 多人合作， 保持平稳， 不能扭曲， 见 图 10⁃29。
a） 上肢骨折固定 b） （4）
颅脑外伤急救要点
1） 应使伤员平躺， 保证气道畅通， 若有呕吐， 应扶好头部和躯体同时侧转， 防止呕吐物造成窒息。
2） 耳鼻有液体流出时， 不要用它物堵塞， 只可轻轻拭去。 以利降低颅内压力，
[第十章
图 10⁃27 骨折的固定方法 下肢骨折固定]b) a)


[图 10⁃27 骨折的固定方法 下肢骨折固定
图 10⁃28 颈椎损伤后的固定 图 10⁃29 腰椎骨折的固定方法 也不得用力擤鼻排出鼻内液体或将其再次吸入。]


3） 颅脑外伤时， 病情复杂多变， 禁止给予饮食， 应立即送往医院， 中途不得 使其脑部再次受到撞击， 不得停止急救。
9. 电工作业意外伤害的急救 电气作业中除触电引起的外伤外还容易发生烧 伤、 冻伤、 动物咬伤、 溺水、 中暑、 中毒等伤害。 急救基本要求， 急救措施如下： （1）
烧伤急救要点：
1） 电灼伤、 火烧伤、 高温水或气烫伤均应保持伤口清洁。 伤员的衣服鞋袜用 剪刀剪开除去。 伤口应全部用清洁白布覆盖， 防止感染。 四肢烧伤时， 应先用清洁 冷水冲洗， 然后用清洁白布或消毒纱布覆盖并立即送往医院。
2） 强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底冲洗， 迅速将被侵蚀的衣服剪去， 为 防止酸碱残留在伤口内， 冲洗时间一般不少于 15min。
3） 未经医生同意， 灼伤部位不宜敷搽任何东西或药物。
4） 送医院中途， 可给伤员多次少量口服含糖盐水。 （2） 冻伤急救要点： 1） 冻伤一般因严寒天气高空作业造成， 冻伤使肌肉僵硬、 严重者深及骨骼， 在救护搬运过程中动作要轻柔， 不得强行使其肢体弯曲或活动， 应用担架， 平躺抬 至温暖室内急救。


2） 应将伤员身上潮湿的衣服用剪刀剪去， 而用干燥柔软的衣服覆盖， 不得烤 火或搓雪。
3） 全身冻伤者呼吸和心跳有时十分微弱， 不应误判为死亡， 应努力抢救。 （3） 动物咬伤急救： 1） 毒蛇咬伤后， 不要惊慌、 奔跑、 饮酒， 以免加速毒液在体内扩散。 咬伤大 多在四肢， 应迅速从伤口上端向下方反复挤出毒液， 然后在伤口上方 （靠近心脏 端） 用布带扎紧， 将伤肢固定， 避免活动， 以减少毒液的吸收。 有蛇药时可先服 用， 再立即送往医院治疗。
2） 犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口， 同时用挤压法自上而下将残留伤口 内毒液挤出， 然后用碘酒涂抹伤口。 少量出血时， 不要急于止血， 也不要包扎或缝 合伤口。 尽量设法查明该犬是否为 “疯狗”， 必要时应立即注射狂犬疫苗， 这对医 院制定治疗计划有很大帮助。
（4）
溺水急救要点：
8 2 7
1） 发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出， 呼吸心跳停止者应用人工呼吸 法坚持抢救。 曾受水中抢救训练者在水中即可抢救。


2） 进行口对口人工呼吸时， 因异物阻塞发生困难， 而又无法用手指除去时， 可用两手相叠， 置于脐部稍上正中线上 （远离剑突穴） 迅速向上猛压数次， 使异 物退出， 但不可用力太大。
3） 溺水死亡的主要原因是窒息缺氧。 由于淡水在人体内能很快经循环吸收， 而气管能容纳的水量很少， 因此在抢救溺水者时不应 “倒水” 而延误抢救时间， 应立即用上述方法进行人工呼吸抢救。
（5）
高温中暑急救要点
1） 夏日作业， 烈日直射头部， 环境温度过高， 饮水过少或出汗过多等可以引 起中暑现象， 如恶心、 呕吐、 胸闷、 眩晕、 嗜睡、 虚脱、 严重时甚至抽搐、 惊厥、 昏迷。
2） 应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息， 可用冷水擦浴， 湿毛巾覆盖身体， 电扇吹风， 或者在头部置冰袋等方法降温， 并及时给病员口服盐 水， 也可及时服用霍香正气等药物， 严重者应立即送医院治疗。
（6） 1） 气体中毒开始时有流泪、 眼疼、 呛咳、 咽部干燥等症状， 应引起警惕。 稍
重时头疼、 气促、 胸闷、 眩晕以至惊厥昏迷等。


2） 当怀疑可能有有害气体时， 应立即撤离现场， 转移到通风良好处休息。 抢 救人员进入险区必须带防毒面具。
3） 已昏迷的病员应保持气道通畅， 有条件时应给予氧气吸入。 呼吸心跳停止 者， 应按人工呼吸法急救， 并及时送医院治疗， 途中应继续抢救。
4） 迅速查明有害气体的来源及名称， 设法堵绝并报医院及早对症治疗。
第二节 漏电保护器
漏电保护器是指在规定的条件下， 当漏电电流达到或超过给定值时， 能自动断 开电路的机械开关电器或组合电器。
一、 漏电保护器的功能及分类
（一） 功能
当低压电网发生人身 （相与地之间） 触电或设备 （对地） 漏电时， 只有迅速 地切断电源， 才能使触电者脱离危险或使漏电设备断电停止运行， 从而减少事故的 发生。
漏电保护器是用以防止因触电、 漏电引起的人身伤亡事故、 设备损坏以及火灾 的一种安全保护器。 漏电保护器安装在中性点直接接地的三相四线制低压电网中， 其主要功能是提供间接接触保护。 当其额定动作电流在 30mA及以下时， 也可以作 为直接接触保护的补充保护。
第十章
有害气体中毒急救要点


装设漏电保护器不仅能够避免发生人身触电伤亡等事故的发生， 而且更重要的 是这种措施可以防患于未然。 但不能过分依靠漏电保护器的作用， 而忽视了其他的 安全措施。
（二） 分类
1.
根据漏电保护器的保护功能与结构特征分
（1） 漏电断路器： 漏电断路器由主触头、 零序电流互感器和漏电脱扣器组成， 装在绝缘外壳内， 具有漏电保护和受动通断电路的功能。 典型产品有 DZL18—20 型、 DZL1—20 ／ 2 型、 LDB系列及 FIN系列。
（2） 漏电继电器： 漏电继电器由零序电流互感器 （又称漏电电流互感器） 和
继电器组成。 它只具有检测和判断功能， 由继电器触头发出信号， 控制交流接触器 或自动触头切断电源， 并通过声光信号进行报警。
（3） 漏电保护插座： 漏电保护插座是由漏电触头或漏电断路器与插座组合而
[成。 图
10⁃30 是各种漏电保护器的外形图。]c)漏电保护插座 b)漏电继电器 a)漏电断路器


图 漏电保护器的外形图
10⁃30
2.
按工作原理分
（1） 电压动作型： 电压动作型漏电保护器检测的信号是对地电压的大小， 因其 存在难以克服的缺点， 目前在电网上已基本不使用， 只在某些用电设备上还有一定 的应用价值。
（2） 电流动作型： 电流动作型漏电保护器是以检测漏电、 触电电流信号为基本 工作原理的。 其检测元件是零序电流互感器。 该保护器可以方便地装设在电网的任 何地方， 而又不改变电网的运行特性， 性能优越、 动作可靠、 不易损坏， 是目前普 遍推广使用的漏电保护器。
0 3 7
电流动作型漏电保护器又称剩余电流 （漏电） 保护器、 漏电电流动作保护器、 差分电流动作保护器或接地故障保护器等。 这里的 “漏电电流” 是指被保护主电 路 （包括工作中性线） 电流的相量和 （以有效值表示）， 亦即被保护主电路的电流
瞬时值的代数和。
3.
（1） 电磁式： 电磁式漏电保护器的中间环节为电磁机构， 有电磁脱扣器和灵敏
继电器两种形式。 其特点是没有电子放大电路， 不需要辅助电源。 电磁式漏电保护 器由于全部采用了电磁元件， 故其承受过电流冲击和过电压冲击的能力较强。


（2） 电子式： 电子式漏电保护器的中间环节为电子器件组成的电子电路， 有分 立元件电路， 也有集成电路， 对漏电信号进行放大、 处理和比较后， 触发晶闸管或 导通晶体管开关电路， 接通漏电脱扣器线圈而使漏电保护器动作。 其特点是控制电 路需要辅助电源。
4.
（1） 高灵敏度漏电保护器： 其额定漏电动作电流为 30mA及以下。 既可用作间
接接触触电保护， 也可用作直接接触触电的补充保护。
（2） 中灵敏度漏电保护器： 其额定漏电动作电流为 30 ～ 1000mA。 只能用作间 接接触保护， 或用作防止电气火灾事故和接地短路故障的保护。
（3） 低灵敏度漏电保护器： 其额定漏电动作电流为 1000mA以上。 只能用作间 接接触保护， 或用作防止电气火灾事故和接地短路故障的保护。
5.
（1） 瞬时型 （又称快速型） 漏电保护器： 即动作时间为快速， 一般动作时间 不超过 0. 2s。
（2） 延时型漏电保护器： 在漏电保护器的控制电路中增加了延时电路， 使其动
作时间达到一定的延时， 一般规定一个延时级差为 0. 2s。
（3） 反时限漏电保护器： 漏电保护器的动作时间随着动作电流的增大而在一定


范围内缩短。 一般电子式漏电保护器都具有一定的反时限特性。
6. 按主触头的极数和电流回路分 1） 单极二线漏电保护器； 2） 二极漏电保护器； 3） 二极三线漏电保护器； 4） 三极漏电保护器； 5） 三极四线漏电保护器； 6） 四极漏电保护器。
这种分类形式用以满足被保护电路的各种接线方式的需要。 其中单极二线、 二 极三线和三极四线三种形式的漏电保护器均有一根直接穿过漏电电流检测互感器而
不能断开的中性线。 漏电保护器的极和线类型示意图如表 10⁃29 所示。
第十章
按中间环节的结构特点分
按额定漏电动作电流值分
按动作时间分
表 10⁃29   漏电保护器的极和线
[表 10⁃29   漏电保护器的极和线
7.]

"线数 极数":"单极"
"二线":""
"三线":""
"":""
"四线":""

"线数 极数":"二极"
"二线":""
"三线":""
"":""
"四线":""

三极

四极
7.
按安装形式分
（1） 固定安装、 固定接线的漏电保护器： 这种漏电保护器以固定的接线方式安 装在固定的地方。


（2） 带有可移动使用电缆的漏电保护器： 这种漏电保护器通过移动地接到电源 上， 可以较方便地移动工作场所。
8.
根据运行方式分
1） 不需要辅助电源的漏电保护器 （漏电保护器的正常运行与辅助电源无关）； 2） 需要辅助电源的漏电保护器 （漏电保护器的正常运行与辅助电源有关）； 3） 辅助电源中断时能自动断开的漏电保护器；
4） 根据过电流保护分
辅助电源中断时不能自动断开的漏电保护器。
9.
1） 不带过电流保护的漏电保护器；
2） 带过载保护的漏电保护器； 3） 带短路保护的漏电保护器； 4） 带过载和短路保护的漏电保护器。
10. 根据额定漏电动作电流可调性分 1） 额定漏电动作电流不可调的漏电保护器； 2） 额定漏电动作电流可调的漏电保护器； 3） 分级调整； 4） 连续调整。
2 3 7
11. 根据接线方式分 1） 用螺钉或螺栓接线的漏电保护器； 2） 插入式漏电保护器。
12. 根据脉冲电压作用下防止误动作的性能分 1） 在脉冲电压作用下可能动作的漏电保护器；
2） 二、 结构
在脉冲电压作用下不动作的漏电保护器 （脉冲电压不动作型漏电保护器）。
（一） 材料


漏电保护器应使用性能稳定的适用材料， 制作精细， 操作灵活， 电气接触良 好， 接线方便， 并且还必须符合下列各项要求： 1） 操作漏电保护器时， 容易触及的外部零件应用绝缘材料制成， 如用导电材 料制成， 它必须衬有完整的绝缘材料， 或放置在绝缘内壳之中。
2） 非熟练人员使用的漏电保护器， 其外壳的防护等级应符合国家标准中规定 的 IP2X级。 对其他漏电保护器， 制造厂应在说明书中给出安装使用的指导性意见， 以免在使用中发生触电危险。
3） 黑色金属 （不锈钢除外） 零件应采取电镀、 喷漆、 发黑及其他适当的防锈 措施。 但机构中的摩擦零件不受此限制。
（二） 结构
1） 漏电保护器应能自由脱扣。 在漏电电流超过额定漏电动作电流的情况下， 缓慢地把操作部件推向闭合位置或固定在闭合位置时， 漏电保护器应能可靠地分断。


2） 漏电保护器的机构应使动触头只能置于闭合位置或断开位置。 3） 漏电保护器应有能可靠地表示闭合位置和断开位置的指示。 如果是用操作 部件来指示触头的位置， 在机构释放时， 操作部件应自动地位于和动触头位置相对 应的位置。 这时操作部件应有两个能明显区分的对应于动触头的静止位置， 但是对 自动断开， 操作部件可以有第三个明显区别的并靠近断开位置的静止位置。 如采用 符号表示， 断开位置用 “0” 表示， 闭合位置用 “1” 表示。
用两个按钮来进行闭合和断开操作的漏电保护器， 表示断开操作的按钮应该用 红色或标有符号 “0”， 其他按钮不得用红色表示。 可以使闭合按钮停留在按下位
置来表示闭合位置。
漏电保护器可以有一个专门用来指示漏电动作的指示装置， 漏电保护器只能在 使漏电指示装置复位以后才能重新闭合。
4） 当漏电保护器按规定要求安装时， 如操作部件是 “上下” 运动的， 应由向 上的运动使触头闭合。
具有两个极以上的漏电保护器， 各极动触头应基本上同时闭合和同时断开。 但
是专门用作中性极的触头可以比其他触头先闭合后断开。


对于 63A及以下的漏电保护器， 如果有中性极， 则中性极的额定电流应等于
第十章
其他相线极的额定电流， 对于 63A 以上的漏电保护器， 中性极的额定电流应不小 于其他相线极额定电流的 50％ ， 但应不小于 63A。
（三） 接线装置
1） 接线端子应用螺钉或其他等效方法连接， 并能以足够的接触压力把表 10⁃30 标称截面积的铜导线夹紧在金属表面之间而不损坏导线。
表 10⁃30   接线端子可以连接的铜导线标称截面积
[表 10⁃30   接线端子可以连接的铜导线标称截面积
要求接线端子能用来夹紧单股实心导线和硬性的多股导线。 用来夹紧 10mm2 及以下的铜导线的接线端子， 在连接导线前不允许对导线进]
"In ／ A":"In≤10"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"1 ～ 2. 5"
"In ／ A":"50 ＜ In≤80"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"10 ～ 25"


"In ／ A":"10 ＜ In≤16"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"1. 5 ～ 4"
"In ／ A":"80 ＜ In≤100"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"16 ～ 35"


"In ／ A":"16 ＜ In≤25"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"2. 5 ～ 6"
"In ／ A":"100 ＜ In≤125"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"25 ～ 50"


"In ／ A":"25 ＜ In≤32"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"4 ～ 10"
"In ／ A":"125 ＜ In≤200"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"50 ～ 95"


"In ／ A":"32 ＜ In≤50"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"6 ～ 16"
"In ／ A":"200 ＜ In≤250"
"被夹紧导线的 标称截面积 ／ mm2":"95 ～ 150"
要求接线端子能用来夹紧单股实心导线和硬性的多股导线。 用来夹紧 10mm2 及以下的铜导线的接线端子， 在连接导线前不允许对导线进
行加工； 如多股导线的钎焊， 使用电缆接头及弯成环形等， 并使导线在拧紧螺钉或 螺母时不会滑出， 但允许导线在进入端子前进行重新整形， 或为增加导线的端部强 度把多股导线捻紧。
2） 接线端子应使导线不能移动， 同时接线端子本身也不应该移动， 以免损坏 绝缘 （减小电气间隙或爬电距离） 或影响漏电保护器的正常运行。
3） 如接线端子不是用来连接电缆， 也可以制成专门连接和表 10⁃30 中导线标 称截面积大致相同的母线的结构。 这些装置可以是螺栓连接式， 也可以是插入式。
（四） 漏电组成
4） 接线端子中用于夹紧导线的螺钉和螺母， 不应再用作固定其他零件。
漏电保护器的种类繁多、 形式各异， 下面以电流动作型漏电保护器为例， 介绍 其基本结构和工作原理。


漏电保护器主要由三个基本环节组成， 即检测元件、 中间环节和执行机构， 其 组成框图如图 10⁃31 所示。
1. 检测元件 检测元件为零序互感器 （又称漏电电流互感器）， 它由封闭的环 形铁心和一次、 二次绕组构成， 如图 10⁃32 所示。 一次绕组中有被保护电路的相、 线电流流过， 二次绕组由漆包线均匀绕制而成。 互感器的作用是把检测到的漏电电 流信号 （包括触电电流信号） 转换为中间环节可以接收的电压或功率信号。
2. 中间环节   中间环节主要是对漏电信号进行处理， 包括转换和比较， 有时 还需要放大。 因此， 中间环节通常包括放大器、 比较器及脱扣器 （或继电器） 等，
4 3 7
图 电流动作型漏电保护器组成框图
[10⁃31
图 10⁃32 零序电流互感器 结构原理图]一次绕组 二次绕组 铁心


某一具体形式的漏电保护器的中间环节是不 同的。
3. 执行机构  执行机构为一触头系统， 多为带有分励脱扣器的低压断路器或交流接
触器。 其功能是受中间环节的指令控制， 用 以切断被保护电路的电源。
三、 工作原理
电磁式电流动作型剩余电流保护器原理 图如图 10⁃33 所示。
其结构是在一般的塑料外壳式断路器中
[增加一个零序电流互感器和一个剩余电流脱扣器
（又称漏电脱扣器）。]试验按钮 零序电流互感器 剩余电流脱扣器


图 电磁式电流动作型剩余电流保护器原理图
10⁃33
在正常运行时， 即当被保护电路无触电、 漏电故障时， 由基尔霍夫电流定律可
知， 零序电流互感器一次电流的相量和等于零， 即
L1 ＋ L2 ＋ L3 = 0 这样， 各相电流 （包括中性线电流） 在零序电流互感器环形铁心中所产生的
第十章
I · I · I ·
磁通相量和也为零， 即 ϕ·L1 ＋ ϕ · L2 ＋ ϕ · L3 = 0
因此， 零序电流互感器的二次绕组没有感应电动势产生， 漏电保护器不动作， 系统保护正常供电。
当被保护电路出现漏电故障或人身触电时， 由于漏电电流的存在， 使得零序电 流互感器一次电流的相量和不再为零， 即
I · I · I · I ·
L1 ＋ L2 ＋ L3 = Δ 此时， 各相电流 （包括中性线电流） 的相量和 I·Δ为漏电电流 （或剩余电流）。 因而， 在零序电流互感器的环形铁心中所产生的磁通相量和不再为零， 即
ϕ·L1 ϕ · ϕ · ϕ ·


＋ L2 ＋ L3 = Δ 因此， 零序电流互感器的二次绕组在交变磁通 ϕ·Δ的作用下， 就有感应电动势 E·2产生。 当加到剩余电流脱扣器上的电流达到额定漏电动作电流时， 剩余电流脱 扣器就动作， 使断路器脱扣， 迅速切断被保护电路的供电电源， 从而达到防止触电
[事故的目的。 图 10⁃34 是漏电断路器的外观图。
图 漏电断路器的外观图]OFF OFF 15A 15A AC110V-220V 叠敏度電流30mA


10⁃34
四、 技术参数
（一） 额定频率
额定频率为 50Hz。
（二） 额定电压
（Un） 额定电压的优选值为
（三） 辅助电源额定电压
220V、 380V。
（Usn）
辅助电源额定电压的优选值为：
第十章
直流： 12V、 24V、 48V、 60V、 110V、 220V； 交流： 12V、 24V、 48V、 220V、 380V。
辅助电源由漏电保护器控制的电源供电时， 辅助电源额定电压即为漏电保护器
的额定电压。
（四） 额定电流 In）
（ 额定电流值为 6A、 10A、 16A、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 （60A）、 63A、
（五） 额定漏电动作电流 IΔn）
（80A）、 100A、 （125A）、 160A、 200A、 250A。 带括号的值不推荐优先采用。 （
制造厂规定的漏电保护器必须动作的漏电动作电流值。
额定漏电动作电流值为： 0. 006A、 0. 01A、 （ 0. 015A）、 0. 03A、 （ 0. 05A）、 （0. 075A）、 0. 1A、 （0. 2A）、 0. 3A、 0. 5A、 1A、 3A、 5A、 10A、 20A。 带括号的值


不推荐优先采用。
（六） 额定漏电不动作电流 IΔn0）
（ 制造厂规定的漏电保护器必须不动作的漏电不动作电流值。 额定漏电不动作电流的优选值为 0. 5IΔn， 如果采用其他值时应大于 0. 5IΔn。
间接接触保护用漏电保护器的最大分断时间， 见表
表 10⁃31   间接接触保护用漏电保护器的最大分断时间
10⁃31。
[10⁃31。
直接接触补充保护用漏电保护器的最大分断时间如表]

"IΔn ／ A":"IΔn"
"In ／ A":"2IΔn"
"最大分断时间 ／ s":"5IΔn"

≥0. 03 任何值 0. 2 0. 1 0. 04

≥40 0. 2 — 0. 15
直接接触补充保护用漏电保护器的最大分断时间如表
表 10⁃32   直接接触补充保护用漏电保护器的最大分断时间
10⁃32。


[10⁃32。
延时型漏电保护器延时时间的优选值为 0. 2s、 0. 4s、 0. 8s、 1s、 1. 5s、 2s。 延时型漏电保护器只适用于间接接触保护， IΔn ＞ 0. 03A。 （ 1） 带短路保护的漏电保护器的接通分断能力应符合 《低压断路器》 中的规]

"IΔn ／ A":"IΔn"
"In ／ A":"2IΔn"
"最大分断时间 ／ s":"0. 25A"

≤0. 03 任何值 0. 2 0. 1 0. 04
延时型漏电保护器延时时间的优选值为 0. 2s、 0. 4s、 0. 8s、 1s、 1. 5s、 2s。 延时型漏电保护器只适用于间接接触保护， IΔn ＞ 0. 03A。 （ 1） 带短路保护的漏电保护器的接通分断能力应符合 《低压断路器》 中的规
定。
2） 不带短路保护的漏电保护器的接通分断能力的优选值如表 10⁃33 所示， 额
（七） 漏电保护器的分断时间
（八） 额定短路接通分断能力 Im）
定接通分断能力的最小值如表 10⁃33 所示。
表 10⁃33   不带短路保护的漏电保护器的额定短路接通分断能力的优选值


[表 10⁃33   不带短路保护的漏电保护器的额定短路接通分断能力的优选值
表 10⁃34   不带短路保护的漏电保护器的额定短路接通分断能力的最小值]
300	500	1000	1500	（2000）	3000	4500	6000	10000	20000
0. 95	0. 95	0. 95	0. 95	0. 9	0. 9	0. 8	0. 7	0. 5	0. 3
表 10⁃34   不带短路保护的漏电保护器的额定短路接通分断能力的最小值
[表 10⁃34   不带短路保护的漏电保护器的额定短路接通分断能力的最小值
（九） 额定漏电接通分断能力 IΔm）]
"In ／ A":"In≤10"
"Im ／ A":""
"In ／ A":"100 ＜ In≤150"
"Im ／ A":""


"In ／ A":"In≤50"
"Im ／ A":"300"
"In ／ A":"In≤200"
"Im ／ A":"1500"
"In ／ A":"10 ＜ In≤100"
"Im ／ A":"500"
"In ／ A":"150 ＜ In≤250"
"Im ／ A":"2000"
（九） 额定漏电接通分断能力 IΔm）
（ 额定漏电接通分断能力的优选值同表 10⁃33。 额定漏电接通分断能力的最小值 同表 10⁃34。
（十） 耐短路电流性能
漏电保护器的耐短路电流性能指标主要包括额定短路闭合、 断开能力， 额定漏 电闭合、 断开能力以及与短路保护电器的协调配合等。
（十一） 平衡特性
平衡特性通常用不导致漏电保护器误动作的主电路电流极限值表示， 一般规定 为不小于其额定电流值的
（十二） 耐冲击波电压性能
6 倍。 对于多相电路， 上述指标要求均应能达到。
对于漏电保护器不仅要进行工频耐压试验， 而且还要进行冲击波电压试验， 用 以检验其绝缘和介电性能。 这是考虑到低压电网可能出现的各种瞬时冲击波过电压 对漏电保护器的绝缘性能的影响而制定的安全措施。
五、 漏电保护器的选用


漏电保护电器性能的优劣直接关系到人身、 设备安全， 国家对其质量的要求非 常严格， 用户在使用时必须选用经过国家认证的产品。
（一） 根据保护对象合理选用
漏电保护器的保护对象主要是为了防止人身直接接触或间接接触触电。
1. 直接接触触电保护 直接接触触电保护是防止人身直接触及电气设备的带 电体而造成触电伤亡事故。 直接接触触电电流就是触电保护电器的漏电动作电流， 因此， 从安全角度考虑， 应选用额定漏电动作电流为 30mA以下的高灵敏度、 快速 动作型的漏电保护器。 如对于手持电动工具、 移动式电气设备、 家用电器等， 其额 定漏电动作电流一般应不超过 30mA； 对于潮湿场所的电气设备， 以及对于发生触
电后会产生二次性伤害的场所， 如高空作业或河岸边使用的电气设备， 其额定漏电 动作电流一般为 10mA； 对于医院中的医疗电器设备， 由于病人触电时， 其心室纤
8 3 7
维性颤动阈值比健康人低， 容易死亡， 因此建议选用额定漏电动作电流为 6mA 的 漏电保护器。


2. 间接接触触电保护 间接接触触电保护是为了防止电气设备在发生绝缘损 坏时， 在金属外壳等外露导电部件上出现持续带有危险电压而产生触电的危险。 漏 电保护器用于间接接触触电保护时， 主要是采用自动切断电源的保护方式。 如对于 固定式的电气设备、 室外架空线路等， 一般应选用额定漏电动作电流为 30mA及以 上， 快速动作型或延时动作型
（二） 根据使用环境要求合理选用
（对于分级保护中的上级保护） 的漏电保护器。 漏电保护器的防护等级应与使用环境条件相适应。 根据温度、 湿度、 多粉尘或 有腐蚀性气体等不同环境， 可选用不同性能指标的漏电保护器。
（三） 根据被保护电网不平衡泄漏电流的大小合理选用
由于低压电网对地阻抗的存在， 即使在正常情况下， 也会产生一定的对地泄漏 电流， 并且这个对地泄漏电流的大小还会随着环境气候， 如雨雪天气的变化而在一 定范围内发生变化。


从保护的观点， 漏电保护器的漏电动作电流选择得越小， 无疑可以提高安全 性。 但是， 任何供电电路和电气设备都存在正常的泄漏电流， 当触电保护器的灵敏 度选取过高时， 将会导致漏电保护器的误动作增多， 甚至不能投入运行。 因此， 在 选择漏电保护器时， 其额定漏电动作电流一般应大于被保护电网的对地不平衡泄漏
（四） 根据漏电保护器的保护功能合理选用 4
电流的最大值的 倍。
漏电保护器按保护功能分， 有漏电保护专用、 漏电保护和过电流保护兼用以及 漏电、 过电流、 短路保护兼用等多种类型产品。
1） 漏电保护专用的保护器适用于有过电流保护的一般住宅、 小容量配电箱的 主触头， 以及需在原有的配电电路中增设漏电保护器的场合。
2） 漏电、 过电流保护兼用的保护器适用于短路电流比较小的分支电路。 3） 漏电、 过电流、 短路保护兼用的保护器适用于低压电网的总保护或较大的 分支保护。
（五） 根据负载种类合理选用
低压电网的负载有照明负载、 电热负载、 电动机负载 （又称动力负载）、 电焊 机负载、 电解负载、 电子计算机负载等。


1） 对于照明、 电热等负载可以选用一般的漏电保护专用或漏电、 过电流、 短 路保护兼用的漏电保护器。
2） 漏电保护器有电动机保护与配电保护用之分。 对于电动机负载应选用漏电、 电动机保护兼用的漏电保护器， 保护特性应与电动机过载特性相匹配。
3） 电焊机负载与电动机不同， 其工作电流是间歇脉冲式的， 应选用电焊机设 备专用漏电保护器。
第十章
4） 对于电力电子设备负载， 应选用能防止直流成分有害影响的漏电保护器。 5） 对于一旦发生漏电切断电源时， 会造成事故或重大经济损失的电气装置或 场所， 如应急照明、 用于消防设备的电源、 用于防盗报警的电源以及其他不允许停 电的特殊设备和场所， 应选用报警式漏电保护器。
（六） 根据电网特点选用
1） 对于中性点接地电网。 无论是直接接地电网， 还是高阻抗或低阻抗接地电 网， 只要配电变压器中性点与 “地” 有人为联系， 均可选用漏电电流动作式保护 器。


2） 中性点不接地电网有对地电容变化的供电电路 （如矿井挖掘设备的供电电 缆） 和对地电容相对稳定的供电电路两种。 对于前者， 应选用可以进行电容跟踪 补偿的专用漏电保护器； 对于后者， 则应选用装有对地电容补偿电路的漏电电流动 作式漏电保护器。
（七） 额定电压和额定电流的选用
漏电保护器的额定电压和额定电流应与被保护线路 （或被保护电器设备） 的 额定电压和额定电流相吻合。
（八） 极数和线数的选用
漏电保护器的极数和线数形式应根据被保护电气设备的供电方式来选用。 单相 220V电源供电的电气设备， 应选用二极或单极二线式漏电保护器， 三相 三线 380V电源供电的电气设备， 应选用三极四线或四极式漏电保护器。
一般来说， 漏电断路器的额定漏电不动作电流 In0 （根据 IEC 有关的标准） 等 于额定漏电动作电流 In的 50％ ， 如果干线和支线上的漏电断路器动作电流值很接


近， 就有可能使几个支线的不动作电流 In0之和大于干线上的 In， 使干线上的漏电 断路器误动， 两者之间就失去了选择性。 因此为了满足选择性， 上下两级漏电断路 器额定动作电流之比应大于 2. 5。 此外， 漏电断路器的选择性也可根据动作时间的 差异来实现。 一般对终端配电箱来说， 电源总断路器处的漏电断路器主要为防止电 气火灾， 可选用 In = 100 ～ 300mA、 时间 t = 0. 3s左右的产品， 如梅兰日兰的 Vigi S 系列产品。 支线上的漏电断路器主要为防止人身电击， 可选用 In = 6 ～ 30mA、 瞬动
型产品， 如 Vigi C65EL系列产品， 如表 10⁃35 所示。
对于一些特种电源 （如化工、 石油、 各类保安电源、 事故照明、 消防设备电 源、 医院手术室供电电源等）， 不应安装漏电断路器。 若有必要， 可考虑安装剩余 电流报警装置。 漏电断路器只是防止电击事故的措施之一， 在某些场合还应当与总 等电位或局部等电位连接等其他措施相结合使用。
六、 国家标准 GB 13955—2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 修订主 要内容


国家标准 GB 13955—2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 是 GB 13955—1992 《漏电保护器安装和运行》 的修订本。
0 4 7
表 10⁃35   Vigi C65EL系列漏电附件主要技术参数


[表 10⁃35   Vigi C65EL系列漏电附件主要技术参数
（一） GB 13955—2005 修订原则]

"产品型号":"Vigi C65ELM—32A"
"极数":"2P、3P、4P"
"额定工作 电压":"／ V 220 ～ 415"
"额定工作 电流":"／ A 32"
"额定漏电工作 电流":"／ mA 30"
"漏电不动 作工作电流":"／ mA 15"

Vigi C65ELM—63A 63

Vigi C65ELE ＋ N—40A 1P  40

Vigi C65ELE ＋ N—63A 1P 220 ／ 380 63

Vigi C65ELE—40A 2P、3P、4P 40

Vigi C65ELE—63A 63

Vigi C65G ELE ＋ N—40A 1P 40

Vigi C65G ELE ＋ N—63A 1P  63

Vigi C65G ELE—40A 2P

Vigi C65G ELE—63A 2P
（一） GB 13955—2005 修订原则


GB 13955—2005 修订后， 强调剩余电流动作保护装置不仅是作为防止人身电 击的保护措施， 同时也是防止单相接地故障引起电气火灾的有效措施。 因此要求以 末端保护为主， 强调安装分级保护， 这样剩余电流动作保护装置的需求量将大大增 加。
1） 属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具。 2） 生产用的电气设备。 3） 施工工地的电气机械设备。 4） 安装在户外的电气装置。 5） 临时用电的电气设备。 6） 机关、 学校、 宾馆、 饭店、 企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外 的其他电源插座或插座回路。
7） 游泳池、 喷水池、 浴池的电气设备。 8） 安装在水中的供电线路和设备。 9） 医院中可能直接接触人体的电气医用设备。 10） 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
由于末端电气设备的范围很广， 剩余电流动作保护装置需求量将大大增加。
（三） 剩余电流动作保护装置的应用
为防止电气火灾， 对分级保护方式做了明确的规定： 1） 企事业单位和住宅建筑及低压配电线路， 均需采用分级保护。
第十章
（二） 修订了必须安装剩余电流动保护装置的末端


2） 规定了低压配电线路的剩余电流动作保护装置应根据具体情况， 采用二级 保护或三级保护。
（四） 强调剩余电流动作保护装置的作用
强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用 及在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控装置， 规定了其动作参数的确定方法。
强调安装剩余电流动作保护装置后， 运行管理单位应配置专用的测试设备， 定 期做特性试验。
（五） 增加了电子式剩余电流动作保护装置使用寿命的建议
一般工作年限为 6 年。 根据 GB 13955—2005 修订后的要求， 剩余电流动作保护装置的需求量会大幅
度增加， 且对其性能和质量要求也会提高。 为便于理解分级保护方式和电气火灾监 控系统的安装， 标准附录 C作出了分级保护方式、 参考模式图。
2 4 7
第十一章 外线电工操作技能技巧


外线电工主要是完成架空线路、 室外变配电装置及电缆线路的安装和维护保 养、 检修运行等， 这里我们仅介绍 10kV 及 400V 两种。 其中， 架空线路的安装包 括测量定位、 划线挖坑、 立杆组装、 设置拉线、 放线架线、 紧线绑扎、 测试及试运 行等工序。 室外变配电装置包括测量定位、 划线挖坑、 立杆组装、 变压器安装、 高 压器件安装、 接线绑扎、 测试及试运行等工序。 电缆线路按其敷设方式不同包括测 量定位、 挖沟铺砖 （挖坑立杆）、 电缆敷设、 电缆头制作安装、 测试及试运行等。 上述三种作业均包括熟悉设计图样及用户要求、 准备工具器械及材料设备、 勘察现 场及安全条件、 设置安全措施、 准备安全用具及检测试验用仪器仪表、 编制作业指 导书、 运送器材、 吊装设备以及清理现场、 检查并清点工具、 整理安装记录及试验 报告等。


外线电工的作业必须满足国家标准的要求， 现行标准号 GB 50173—1992、 GBJ 147—1990、 GBJ 148—1990、 GB 50168—2006、 GB 50169—2006、 GB 50150— 2006、 GBJ 303—1988、 JGJ 46—1988 等。
第一节 低压架空配电线路的安装
低压架空配电线路通常指从低压架空主干线引至用户的一段接户线， 距离较 短， 杆数很少。 因此， 常采用人工立杆、 人工挖坑， 测量上也较简单， 是外线电工 操作技能的基础。 讲述中包含了一些高压线路的内容， 这是为了讲述上的方便。
一、 测量
测量时应尽量选用直线段， 避免转角， 最好地势较为平坦， 避开树木等障碍 物。 测量时一般采用目测直线法。
（1） 用一根标杆垂直立于距进户点最近处， 测量出标杆与主干线准备作为接户 杆的距离。 可用米绳或步测， 并将结果按档距 50 ～ 60m分开。
（2） 一人持另一标杆立于距第一个标杆 30 ～ 40m 的点上， 这个点应大概位于


第一个标杆与接户标杆之间。 观察者从第一根垂直标杆后 5 ～ 6m 处， 用眼观察该 标杆与接户杆的直线， 并指挥持标杆人将标杆位移于直线上， 使这三个点成为一条 直线。 用同样方法再测出其他点， 见图 11⁃1。
（3） 各点定好后应及时做出标记， 一般是钉一木桩。 如人手够用应每一点处立
一标杆， 人少时可一人立标杆一人观察。 观察时标杆必须垂直立于地面， 以减少误 差。
二、 划线和挖坑
[划线也叫分坑， 也就是在地面用白灰划出开挖的尺寸， 如果采用人工立杆， 坑
11⁃2。 11⁃1]主干线 接户杆 2 3 5~6m


[图 11⁃1 人工测量线路简图 应为带马道的坑型， 见图 埋深按表 选择。
图 人工或半机械立杆坑型示意图]a 中心桩 a


11⁃2  a—坑口宽度≥卡盘长度 ＋ 200mm d—马道深度， 一般为 2 ／ 3H  b—坑底边长 =底盘边长 ＋ 200mm e—马道长度， 一般为 1. 0 ～ 1. 5m  c—坑口长度≥2 卡盘宽度 ＋ 200mm f—马道宽度， 一般稍大于杆径对准木桩即可  H—坑深， 见表 11⁃1 或由设计定   a ／ b视土质而定， 坚硬土壤为 1. 1， 疏松砂质土为
1. 5 以上
表 11⁃1   电杆埋设深度表
[表 11⁃1   电杆埋设深度表
挖坑时必须向挖坑人交待清楚尺寸要求， 不得挪动木桩。 同时要注意安全， 防 止塌陷和水淹。 划线、 挖土、 立杆最好在同一天完成。]
8	9	10	11	12	13
1. 5	1. 6	1. 7	1. 8	1. 9	2. 0
挖坑时必须向挖坑人交待清楚尺寸要求， 不得挪动木桩。 同时要注意安全， 防 止塌陷和水淹。 划线、 挖土、 立杆最好在同一天完成。
三、 立杆
（一） 机械立杆
机械立杆一般用汽车吊， 15m以上的杆应用汽车液压吊。 立杆的指挥者应具备
[4 4 7
图 单杆坑深检查]水准仪


11⁃3
一定的起重专业技术。 立杆的顺序通常从始端或终 端开始， 也可以某一耐张段或转角开始。
[（1） 清理杆坑内的杂物、 砾土， 然后丈量坑 深， 见示意图 11⁃3， 不符合要求的基坑要进行修 整， 双杆的坑深要一致， 同时找出基坑边的主桩或 副桩， 最后将修平整好的坑底用夯夯实、 夯平。 双 杆的基坑要测量两坑的中心距是否与根开相符， 否 则要修整， 见图
11⁃4。]h2 标杆 水准仪 其中h用米尺测量 副桩 中心标杆 L/2 L/2 铁棍 主桩 打入地中铁棍 细铁丝拉紧 L/2 L/2 细铁丝拉紧 副桩 水准仪位置


11⁃4 （2） 将底盘放于坑底， 底盘放入后应平整而不悬空， 其中心应与木桩及线路方 向对正， 一般用目测。 找正后将其四周用土填实， 使之不能移动。 见图 11⁃5。 重量 较小的底盘， 一般由四人用绳子分别撑住四角， 送至坑下； 也可在坑内斜放一滑板 （木板）， 然后用绳子拉住慢慢滑下。 较重的底盘应用吊车吊住， 送至坑下。 严禁 将底盘抛掷坑内。 见图 11⁃6。
（3） 将杆顺线路方向摆好， 并使根部置于坑边， 见图 11⁃7。 同时将吊车停至坑
第十一章
图 双杆坑深检查
[口线路方向两侧的 并将其支撑支好支稳。
图 底盘的放置]中心标杆 线路方向标杆 保留中心桩 底盘 素土夯实避 免底盘移动


[11⁃5
图 底盘用滑板滑人坑内]底盘 滑板


11⁃6
（4） 将钢丝绳索系在杆高 3 ／ 5 处 （使 下部重一点， 上部轻一点） 并用吊钩吊 好， 发动牵引机使其撑紧， 但不起吊。 检 查无误后， 即可起吊； 当杆头升至 1m 高 时， 即停止起吊， 一则检查有无不妥， 二 则在杆头系上四根大绳 （长度大于杆长 2 倍， 直径由杆径而定， 一般为 ϕ20 ～ ϕ30mm）， 且每 90°一根， 系绳方法应用
[压插法， 见图 11⁃8。 且将绳子按四个方 向撒开， 一绳两人。
图 吊装前将电杆摆好]吊车摆放位置


11⁃7
11⁃8
[6 4 7
图 杆头系上四根大绳]顺线方向 垂直线路方向 垂直线路方向 顺线方向


（5） 指挥者应检查各个部位的准备情况， 包括经纬仪已支放在坑口后 （木桩 侧） 顺线路方向约 15m处或观察者已站立在那里， 前方 2 ～ 3 个基坑处已有人持标 杆站立并将标杆直立于该基木桩上等， 一直到全部准备好且无其他干扰。
（6） 轻轻慢速起吊， 一般只使杆的根部离开地面 300mm即可。 这时杆头朝上， 杆身与地面约成 70° ～ 80°， 拉绳者应使绳子放松， 并分别站立于线路方向的前后
和两侧。 缓慢移动吊臂使杆根部对准基坑， 慢慢落于底盘的中心上； 下落时坑口四 边应分别站一人， 手抱杆身， 使杆落于底盘中心上。
（7） 使杆倾斜的反侧一组或两组大绳用力拉杆， 斜倾侧稍微放松大绳， 同时吊 钩稍稍下落一点， 将杆扶正， 这时四面的大绳应撑紧， 保持杆身垂直平衡。 吊钩同 时将钢索撑紧， 但不得吊起。
（8） 观察者可用经纬仪或肉眼进行观测， 杆身与持标杆人 （或标杆） 应重合， 且与观测点 （主干线接户杆或某终点杆） 为一条直线， 这时顺线路方向已立正


（大面）。 如有偏差可用滑板 （大厚木板） 撬动杆身， 偏差太大应起吊调整。 观察 大面找正后， 再到杆的两侧 （垂直线路方向） 观测小面的垂直度， 并用顺线路方 向的大绳调整， 调整小面时要注意大面的变化， 否则要重新调整大面。 完全找正后 即可填土。
11⁃9
这里要注意两点， 如果杆 已组装好， 要使横担的方向符 合线路要求， 这样在系绳索时 要将其绳结系在杆身朝上一面 的中线上； 如果杆头有预留螺 栓孔， 应注意其方向， 杆中心 不正应转杆。 如需转杆应按图 11⁃9 进行， 用绳子系好扣， 系 扣方法见图， 然后用木杠转 动。
（9） 填土应边填边夯实， 一般每埋土 500mm 应停止埋
土， 然后用夯彻底夯实一次， 并随时注意杆的倾斜， 可用四 面的大绳调整。 填至距地面 650 ～ 700mm 时应装设卡盘， 装卡盘前应测量杆的垂直度并
调整好。 转角杆、 分支杆及有 特殊要求的终端杆、 跨越杆及 耐张杆均有两块卡盘。 卡盘应
[第十一章
图 杆立起后转动移位示意图]F 绳套 结法 木棒 绳套


[用 U形抱箍与杆身卡好紧固好螺母， 卡盘装设的示意见图 11⁃10。 卡盘装好后应再 次观察杆身垂直度， 然后继续填土夯实。 这时吊钩可松开， 吊车应移行至前一基 坑， 作好起吊准备， 填土最后应在杆根堆起高
300mm的土堆并夯实， 见图 11⁃11。]线路 电杆 卜盘 电杆卡盘安装示意图 拉线方向 拉线方向 拉线方向 线路 受力方向 线路 线路 线路 线路 直线杆 终端杆 转角杆 角度杆


图 卡盘的设置
[11⁃10
图 杆立起后基础示意图]混凝土杆 堆上 500 卡盘 卡盘抱箍 底盘


11⁃11
（10） 最后再观测一次垂直度， 然后登杆 将钢丝绳索和大绳解开， 全部移至前一基坑。
（11） 从第二基杆开始， 观察者可前移至 每杆的前一基坑处以第一基杆或立好的最近一
基杆为准进行观测， 经纬仪可安放在前基坑边 上， 铅锤对准木桩， 人工观测可将标杆直立于 木桩上。 已立好的杆、 被立杆与观测点应成为 一条直线。
（12） 双杆与单杆立杆方法基本相同， 但 应注意以下几点： 1） 复测基坑的高差， 见图 11⁃4， 水准仪 也可放在线路方向副桩的连线上， 使其与两坑 中心距相等， 在标杆上测得的高度 h， 必须用米尺测量， ｜ h1 － h2 ｜ ≤20mm， 如超 过规定 （20mm） 应在较低的坑内填湿土夯实找平。
2） 放入底盘后应先进行底盘中心找正。 先用细铅丝将两副桩及主桩中心圆钉 连接起来并撑紧， 三桩应在一条直线上， 从中心桩圆钉向两边各量出半根开并用红 漆在铅丝上做好标记。 然后分别在标记处吊下铅锤， 使之接近于底盘， 以此为准将 底盘中心找正， 然后用湿土将底盘四周填满挤紧不动。 最后在坑口边标出中心位 置， 见图 11⁃12。


3） 在中心桩处安装经纬仪， 转动 90°在线路的一侧的 10 ～ 15m 处钉一临时桩， 以便立杆后观察小面与线路方向是否垂直。
4） 在横担中心处系两根大绳， 顺线路方向前后撒开， 以便调整杆的倾斜。 双
8 4 7
图 11⁃12 双杆底盘中心找正方法示意图
1—副桩   2—细铅丝   3—线锤   4—中心桩
杆下部坑深加 500mm处应组装临时底梁， 底梁用角钢或槽钢制成并用 U 形抱箍与 杆身紧固， 紧固中心的距离为根开 L， 以保证 L的准确性。
5） 有条件时应用两台吊车从线路两侧同时同速起吊。 6） 直线杆的卡盘均在杆的外侧， 终端、 转角、 分支、 跨越杆均为两块卡盘， 位于受力方向的反侧。
7） 立好杆后将临时底梁拆下运至前基再组装使用。 8） 双杆一般应用经纬仪找正， 无条件也可用人工肉眼观察， 但以其中一侧的 杆为准， 要求组装必须符合要求。
（二） 人工立杆
人工立杆与机械立杆只是起吊方法不同， 清理杆坑、 找正、 回填、 整杆的程序 方法基本相同。
5 ～ 7m的杉木杆


人工立杆大都是采用架腿 （俗称戗杆） 立 杆， 其工具简单， 不受地形限制， 单杆双杆都 可采用。 因此在吊车不能到达的地方或无条件 使用吊车时都采用架腿立杆。
架腿是用两根杉木杆做成的特殊立杆工具， 大小各一副， 大的高 5 ～ 7m 左右， 小的高 3 ～ 4m左右， 上部用铁链连接， 铁链长约 0. 5m， 下
部每根各用穿钉穿过作为把手， 距地约 0. 8m， 见图 11⁃13。 它的作用是将抬起一定角度的杆支 起来， 然后两副架腿交替支撑杆体， 将杆立起， 最后借助大绳将杆立正。 使用操作方法如下： （1） 将一块厚大于 80mm、 宽约 500mm、 长 约 3m的硬木板 （滑板） 置于坑内靠木桩侧， 宽
面面向线路方向， 在坑内稍倾斜一点即可， 下 部与底盘顶死。
[第十一章
图 11⁃13 架脚示意图 1—钉卡钉   2—铁线缠成的链子； 或用钢丝绳， 长约 0. 5m   3—螺栓 4—用 4 毫米铁线缠绕 5—把手 6—直径 80 ～ 100mm， 长]6


[图 11⁃13 架脚示意图 1—钉卡钉   2—铁线缠成的链子； 或用钢丝绳， 长约 0. 5m   3—螺栓 4—用 4 毫米铁线缠绕 5—把手 6—直径 80 ～ 100mm， 长
图 架脚将杆端支起]


11⁃14
（2） 将杆置于坑口边马道 侧， 然后众人将杆上半部抬起， 底部便溜于木板并顶在木板上， 这时将顶部系四根大绳， 并按四 个方向 （顺线路前后左右） 撒
开， 每绳一人。 见图 11⁃14。
（3） 将铁棒置于杆下， 尽力
把杆抬起， 另一铁棒再置于靠近 杆根部一侧， 尽力抬杆， 轮番进
行， 尽量使杆与地平的角度大一点。 同时两人抱住杆的根部， 使其顺木板下滑而不 移位， 要避免使杆顶在坑边的土坡上， 一直到杆立起为止， 并保证使杆落于底盘中 心上。
（4） 这时两人各用一手扶小架腿上部， 另手握住把手， 将其两杆下部分开， 用 上部咬住已抬起的电杆， 然后增加为四人， 每两人持小架腿的一杆， 四人同时用力 向前并向上将杆支起， 所有抬杆人撤掉， 分散到大绳处并握住大绳， 起立方向上的 大绳要人多一些。


（5） 四人再用力使杆抬的更高一点， 直至架腿与地面基本垂直； 另外四人以同 样方法持大架腿并将下腿分开， 将上部咬住小架脚支点上部的杆 （两架腿不要咬 在一起）， 这时大架腿用力支起， 小架腿即松开， 再将其移置于接近杆根的部位； 然后两架腿同时用力， 起立方向的大绳也一同用力， 喊上号子， 步调一致， 将杆支 起更大的角度， 直至大架腿与地面基本垂直； 这时小架再稍用力支一点， 大架腿即 松开， 并将其落于小架腿支点之上， 再用力支起， 小架腿即松开， 再移置于杆根部 位， 同时用力， 就这样一倒一倒将杆支起； 使杆与地面角度约为 80°， 起立方向大 绳用力撑紧。
（6） 大架腿稍用力一点， 小架松开， 并延 杆体转动 180°， 与大架腿对称将杆夹住， 这时
大架腿和大绳同时用力， 将杆立于垂直， 这时 四根大绳和两副架腿同时将杆撑住。


（7） 从大面小面将杆找正， 大面如根部偏 移较小， 可用前述方法转杆使其位移， 直至到 底盘中心； 头部偏移用大绳调整， 找正后将木 板抬出即可埋土。 如根部偏差较大时， 应将石 块置于坑中作为支点， 然后用滑板当作杠杆撬 动杆的根部移动， 见图 11⁃15。
（8） 埋土至装上卡盘后， 才允许将架腿松
开撤掉， 前移至另一基坑。 架腿立杆见图 11⁃16。 为了安全， 人工立杆要不惜人力。
[0 5 7
图 11⁃15 用木滑板撬动 底部移位示意图]石块


[图 11⁃15 用木滑板撬动 底部移位示意图
图 11⁃16 架腿立杆示意图 a） 抬起 b） 支架腿 c） 倒架腿 d） 立起后]2 d)


1—架腿   2—临时拉线
双杆架腿立杆与单杆相同， 只是需要四副架腿、 两块滑板、 两根大绳， 人员要 增加一倍， 要用两块滑板同动撬动杆根， 调整较大偏差。
（三） 半机械立杆
半机械立杆与机械立杆只是起吊方法不同， 其他程序方法基本相同。 半机械立杆的方法很多， 大都采用固定式人字抱杆， 安全可靠， 只是在抱杆的 选取上要使材质和直径合理， 安全系数要适当大一点， 否则抱杆重量过大、 给移动 带来不便。
（1） 选择抱杆时， 高度通常取杆塔的重心高度再加 1. 5 ～ 2. 0m； 滑轮组的选 择， 杆重 500kg及以下， 可用一只定滑轮直接牵引； 500 ～ 1000kg， 可选一定一动 滑轮组牵引； 1000 ～ 1500kg， 可选二定一动滑轮组牵引； 1500 ～ 2000kg， 可选二定 二动滑轮组牵引。 重量再大时及其他数据的选择可按表 11⁃2 进行。
第十一章
表 11⁃2   固定人字抱杆起吊能力


[表 11⁃2   固定人字抱杆起吊能力
（2） 固定式人字抱杆吊装的方法及布置见图 11⁃17， 其他同机械立杆。]
钢绳 直径 ／ mm 滑轮 走别 滑轮 规格 ／ t
3. 0 7. 0 16 ～ 18     14. 7


"起吊重量 Q0 ／ t":"8. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"16 ～ 19"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":"9. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"17 ～ 20"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":""
"抱杆 高度 ／ m":""
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":"10. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"18 ～ 21"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":"走二走一"
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":"13. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"20 ～ 24"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":"14. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"20 ～ 25"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


"起吊重量 Q0 ／ t":"15. 0"
"抱杆 高度 ／ m":"21 ～ 26"
"抱杆 梢径 ／ cm":""
"拉线 直径 （双根） ／ mm":""
"滑　 轮　 组":""
"牵引设备 的牵引力 ／ kN":""
"备 注":""


[起吊重量 Q0 ／ t	抱杆 高度 ／ m	抱杆 梢径 ／ cm	拉线 直径 （双根） ／ mm	滑　 轮　 组	牵引设备 的牵引力 ／ kN	备 注
钢绳 直径 ／ mm	滑轮 走别	滑轮 规格 ／ t
3. 0	7. 0	16 ～ 18					14. 7
8. 0	16 ～ 19
9. 0	17 ～ 20

10. 0	18 ～ 21			走二走一
11. 0 12. 0	19 ～ 22 19 ～ 23	17. 0	12. 5	（定二动一）	6. 0
13. 0	20 ～ 24
14. 0	20 ～ 25
15. 0	21 ～ 26

（2） 固定式人字抱杆吊装的方法及布置见图 11⁃17， 其他同机械立杆。]6 7 2 4 3


图 11⁃17 固定式人字抱杆立杆示意图 1—临时拉线 × 2   2—绞磨桩   3—绞磨   4—导向滑轮   5—铁钎 滑轮组
6—人字抱杆   7—1⁃1 8—拉线桩   9—调整绳 （3）
注意事项
1） 抱杆根开一般为其高度的 1 ／ 3 ～ 1 ／ 2， 两抱杆长度应相等且两脚应在一个水 平面上， 并用绳索连接在一起防止滑动。 起吊较重杆时， 可在抱杆倾斜的相反方向 上再增设钢索拉线。 绳索较多时， 要排列上下顺序， 以免起吊后发生混乱。
2） 摆放电杆时， 电杆的吊点要处于基坑处， 一般应在吊钩的正下方。 必要时 可在杆的根部加置临时重物， 使电杆重心下移， 以助起吊。
3） 抱杆最大倾斜角应不大于 15°， 以减少拉线的拉力， 拉线与地面夹角不宜大 于 45°。
4） 固定式人字抱杆适用于 15m及以下的混凝土杆， 当起吊 15m以上的水泥杆
2 5 7
时， 由于吊点仅为一点， 使水泥杆吊点处承受弯矩过大， 必须在吊点处绑扎加强 木。 一般用圆木或方木， 用 8＃铁丝与水泥杆扎成一体， 其长度可为水泥杆长的 1 ／ 3 ～ 1 ／ 2， 直径至少 100mm。


5） 土质较差时， 抱杆脚处应垫以枕木， 防止受压下沉。
6） 拉线桩、 绞磨桩的设置必须牢固可靠， 并有人监视。 7） 抱杆立杆应有起重工配合作业， 指挥者应具备有关起重吊装专业的技术， 所有参加人员应步调一致， 听从指挥。
四、 杆上组装
因杆型较简单， 人工立杆一般采用杆上组装。
（一） 登杆要领及作业方法
（1） 登杆前， 杆必须立稳夯实， 埋深要符合要求。 检查安全带和脚扣， 不得有 任何损伤裂纹。
（2） 应根据杆径选择合适的大、 中、 小号脚扣， 鞋不要穿得太单薄， 脚扣皮带 系得不要太紧太松， 应事先试好。 系好安全带， 安全带的腰带不要系在腰上， 要系 在腚部的上部， 并且松紧要适中。
（3） 将工具袋装好工具， 如钅郎头、 扳手、 板牙 （和线路用的螺栓对应）， 螺 母、 平垫弹垫、 钢卷尺等， 跨在肩上； 把绳子 （ϕ8 ～ ϕ10mm、 长度大于杆长） 系 在安全带右侧的金属钩上 （以右手有力为例）， 另端撒开； 戴好线手套。


（4） 在受电侧将左脚脚扣扣在杆上， 距地面 300 ～ 500mm， 将右脚脚扣扣在杆 上， 距地面 700 ～ 900mm， 然后抬起左脚套入扣靴内， 右手抱杆， 腚部后倾， 左腿 和右手同时用力即可上一步。 这时将右脚套入扣靴内， 左手抱杆， 腚部后倾， 松开 右手上移， 右腿和左手同时用力， 同时左脚带动脚扣离开杆体向上移动， 即可又上 一步。 左脚上抬后即可扣住杆体， 松开左手上移， 右手抱杆， 腚部后倾， 同时用 力， 即可又上一步， 轮番上述动作即可到达安装位置。 也可在地面上将脚套入扣靴 内， 按上述的动作要求进行登杆。
登杆时必须做到： 脚扣要与杆体蹬紧， 腚部始终保持后倾， 双手抱紧杆体， 见 示意图 11⁃18。
（5） 到达安装位置后， 两脚蹬紧脚扣， 左手抱杆腚部后倾， 松开右手， 右手解


开右侧安全带的金属挂钩并手持挂钩抱住杆从杆后交于左手， 这时右手紧抱杆身， 左手松开杆体并持挂钩即可挂在左侧的环上； 这时两腿受力蹬住脚扣， 腚部向后用 力并使安全带撑紧， 安全带与杆体的接触部分要高于腚部的腰带， 双手即可松开作 业， 见图 11⁃18。 调整在杆上的位置， 面向送电方向。
（6） 在杆上作好准备后， 杆下人即可将最下层的横担系好在绳子上 （杆下人 应将 U形抱箍装好、 套上螺母及垫圈）， 然后离开杆 3m 以外， 杆上人即可用绳子
将横担拉到作业位置。 先把横担放在与杆撑紧的安全带上， 解开绳扣并把绳子放下。
（7） 双手将横担举起超过杆顶， 把 U 形抱箍套在杆上并将其落至安装要求的
[第十一章
图 登杆作业示意图]杆 杆 100~200 安全带 左环 右环 脚扣 腰带 安全带 杆上 作业 登杆 挂钩


11⁃18 位置 （事先已用尺子量好）， 先将螺母稍紧， 杆下人即可在顺线路方向 （离开杆
8m以外） 观测大面横担是否水平， 并指挥杆上人调整。 然后杆下人再到与线路垂 直方向观测小面横担是否歪斜， 并指挥杆上人调整。 最后杆下人还应在大小面各复 察一次， 无误后， 杆上人即可用扳手将 U 形抱箍的螺母紧死。 调整时可用钅郎头轻 击横担。
（8） 杆上人可将安全带调整到横担上的上面， 即右手抱杆 （在横担下面）， 左 手解开挂钩并从杆后交至右手， 右手持挂钩后从横担上面交至左手， 左手再把挂钩 与左环挂好， 这样做的目的是为了安全。 同时可将工具袋挂在横担上。
（9） 杆上人即可用上述的方法与杆下人配合几次将中层横担、 上层横担、 杆顶 铁头、 拉线抱箍 （带心形环）、 直瓶、 悬垂或绝缘子串等组装件安装好。
（10） 在杆上检查无误并无遗留的工具、 小件后， 先将工具袋用绳子送下， 然 后即可将安全带解开， 按登杆的要领和相反的动作即可从杆上爬下， 到杆底 （地 面） 后即可把脚从扣靴中抽出。


（11） 杆上作业项目较多或金具横担较重时， 可两人或三人同时在杆上作业。 双脚可倒换上下位置暂缓休息。 横担装好后也可将脚扣暂时取下， 站在横担上作 业， 但必须系好安全带， 脚扣可用绳子送至地面也可挂在横担上。 双杆也可杆上作 业， 但必须在事先将安装尺寸及位置标出， 保证两杆中心线平行及其他技术要求， 立杆后将两杆找正等。 每杆一人或两人， 两杆要配合默契。 要求登杆者应事先反复 练习登杆， 并空手作业， 演示安装项目。 然后再用轻横担进行拉上、 安装、 拆下、 安装反复练习。 最后再用重横担练习， 直到熟练掌握。
（二） 技术要求
（1）
紧固件安装的技术要求
1） 螺杆应与构件面垂直， 螺头平面与构件不应有间隙。 2） 螺栓紧好后， 螺杆螺纹单螺母时露出不应少于 2 扣， 双螺母时可平扣； 螺 头侧应加镀锌平光垫， 不得超过 2 个， 螺母侧应加镀锌平光垫圈和镀锌弹簧垫圈， 平垫不得超过 2 个， 弹垫 1 个。
4 5 7


3） 在立体结构中螺栓穿入的方向水平穿入应由内向外， 垂直穿入应由下向上。 4） 在平面结构中螺栓穿入的方向  当螺栓顺线路时， 双面结构件 （如双横 担） 由内向外， 单面结构件 （如单横担） 由送电侧向受电侧或者相反， 但必须统 一； 当螺栓横线路方向 （水平方向垂直线路） 时， 两侧由内向外， 中间由左向右 或方向统一； 上下垂直线线路时， 由下向上。
5） 组装时不要将紧固横担的螺栓拧的太紧， 应留有调节的余量， 待全部装好 后， 经调平找正后再全部一一拧紧。
（2） 1） 同杆架设的不同电压等级或相同电压等级双回路的线路时， 横担间的垂直 距离不应小于表 11⁃3 中的数值。
表 11⁃3   同杆架设线路横担间的最小垂直距离
[表 11⁃3   同杆架设线路横担间的最小垂直距离
杆头安装金具横担时， 与杆顶的距离一般应按表 11⁃4 中的数值选取。]
"架　 设　 方　 式":"10kV与"
"直线杆":""
"分支或转角杆":""


"架　 设　 方　 式":"10kV与"
"直线杆":"600"
"分支或转角杆":"300"
"架　 设　 方　 式":"35kV 35kV与"
"直线杆":"2000"
"分支或转角杆":"2000"
"架　 设　 方　 式":"35kV 400V与通信广播线路"
"直线杆":"2250"
"分支或转角杆":"2250"
杆头安装金具横担时， 与杆顶的距离一般应按表 11⁃4 中的数值选取。
表 11⁃4   安装金具横担时， 与杆顶的距离
[表 11⁃4   安装金具横担时， 与杆顶的距离
2） 同杆多层用途不同的横担排列时， 自上而下的顺序是高压、 低压动力、 照 明路灯、 通信广播。]

"杆型金具 电　 压":"　 高压"
"直线 铁头":"100"
"轻承力 铁头":"100"
"30°以下 转角铁头":"100"
"45°—90° 转角横担":"300"
"耐张 铁头":"200"
"耐张 横担":"300"
"直线 陶瓷":"100"
"水平 横担":"200"

低压 300


2） 同杆多层用途不同的横担排列时， 自上而下的顺序是高压、 低压动力、 照 明路灯、 通信广播。
3） 直线单横担应安装于受电侧； 90°转角杆或终端杆当采用单横担时， 应安装 于拉线侧， 多层横担同上。 双横担必须有拉板或穿钉连接， 连接处个数应与导线根 数对应。
横担安装必须平和正， 从线路方向观察其端部上下歪斜不超过 20mm； 从线路 方向的两侧观察， 横担端部左右歪斜不超过 20mm， 见图 11⁃19。 双杆横杆， 与电杆 接触处的高差不应大于两杆距的 5‰， 左右扭斜不大于横担总长的 1％ 。
4） 陶瓷横担安装时应在固定处垫橡胶垫， 垂直安装时， 顶端顺线路歪斜不应 大于 10mm； 水平安装时， 顶端应向上翘起 5° ～ 15°， 水平对称安装时， 两端应一
第十一章
横担安装的技术要求
致， 且上下歪斜或左右歪斜不应大于 20mm。
（3）
绝缘子安装的技术要求
1） 针式绝缘子应与横担垂直， 顶部的导线槽应顺线路方向， 紧固应加镀锌的 平垫弹垫。 针式绝缘子不得平装或倒装。 绝缘子的表面清洁无污。


[2） 悬式绝缘子使用的平行挂板、 曲型拉板、 直角挂环、 单联碗头、 球头挂环、 二联板等连接金具必须外观无损、 无伤、 镀锌良好， 机械强度符合设计要求， 开口 销子齐全且尾部已曲回。 绝缘子与绝缘子连接成的绝缘子串应能活动， 必要时要做 拉伸试验。 弹簧销子、 螺栓的穿向应符合规定。
图 横担安装的偏差找正]20


11⁃19
注： 11⁃22。
3） 蝶式绝缘子使用的穿钉、 拉板要求同 2）， 所有螺栓均应由下向上穿入。 4） 外观检查合格外， 高压绝缘子应用 5000V 绝缘电阻表摇测每个绝缘子的绝 缘电阻， 阻值不得小于 500MΩ； 低压绝缘子应用 500V绝缘电阻表摇测， 阻值不得 小于 10MΩ 最后将绝缘子擦拭干净。 绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于 50mm。
[这里将低压线路的杆型列出供参考， 见图
图 11⁃21 低压耐张杆组装示意图 注： 部件名称见图]12 9 6 2 300 4 12 100 13 10 7 8 1


[图 11⁃20 低压直线杆组装示意图 部件名称见图
图 11⁃22 低压丁字分支杆组装示意图 1—电杆   2—横杆   3—低压直瓶   4—低压蝶式绝缘子   5—横担抱箍 6—穿钉   7—拉线抱箍   8—拉线   9—拉板   10—拉线抱箍穿钉 11—穿钉 （双横担）    12—穿钉 （拉板与蝶式绝缘子）    13—穿钉]9 3 300 600 100 12 6 8 10 6 11,13


[图 11⁃22 低压丁字分支杆组装示意图 1—电杆   2—横杆   3—低压直瓶   4—低压蝶式绝缘子   5—横担抱箍 6—穿钉   7—拉线抱箍   8—拉线   9—拉板   10—拉线抱箍穿钉 11—穿钉 （双横担）    12—穿钉 （拉板与蝶式绝缘子）    13—穿钉
图 11⁃23 低压十字分支杆组装示意图 注： 部件名称见图]5 6 3 300 2 600 50 2 300 400 400 300 (1500) 50 13 1


[图 11⁃26 低压转角杆 （30° ～ 45°） 组装示意图 注： 部件名称见图
图 11⁃27 低压转角杆 （45° ～ 90°） 组装示意图 注： 部件名称见图]3 2 300 600 4 12 10 11.13 14°~90 6


11⁃22。
五、 拉线组装
[低压架空配电线路应在进户杆和接户杆上设置拉线， 用以平衡电杆所受导线的 单向拉力。 拉线由抱箍、 上把、 拉线、 下把、 拉线盘及拉线坑等组成。
图 11⁃29 拉线坑型示意图 a—坑口宽度≥拉线盘宽度 ＋ 100mm b—坑口长度≥拉线盘长度 ＋ 100mm c—底把沟长， 一般为 1. 0 ～ 1. 5m d—底把沟宽， ≤150mm， 对正木桩]a 中心桩


e—底把沟深≥ 45 H H—坑深≥2. 0 ～ 2. 5m， 由杆长而定 水平拉线坑的尺寸由现场而定
拉线坑应与杆坑同时划出， 其位于进户杆和接户杆导线侧的反方向上， 且应与 线路方向重合， 一般距杆为一个杆长， 拉线坑 坑型示意见图
（一） 拉线的种类
11⁃29， 开挖及要求同杆坑。
1. 普通拉线  用于终端、 转角和分支杆， 装设在电杆受力的反面， 用以平衡电杆所受导 线的单向拉力。 对于耐张杆则在电杆顺线路方 前后设拉线， 以承受两侧导线的拉力。
2. 侧面拉线即人字拉线 用于交叉跨越和 耐张段较长的线路上， 以便使线路能抵抗横线 路方向上的风力， 因此有时也叫做风雨拉线或 防风拉线， 每侧与普通拉线一样。
3. 水平拉线 用于拉线需要跨越道路或其 他障碍时的拉线， 因此也叫拉桩拉线。
4. 自身拉线   用于地面狭窄、 受力不大的 杆上。
5. Y型上下拉线 用于受力较大或较高的 杆上。
6. Y型水平拉线 用于双杆受力不大的杆上。
7. X型拉线 用于双杆受力较大的杆上， 也叫做交叉拉线。
拉线的型式见图 11⁃30。 拉线常用钢绞线
0 6 7


（GJ25 ～GJ75） 制作， 有时也用 ϕ3. 2 ～ϕ4mm多股 （3、 5、 7、 9、 11、 13 股） 镀锌铁 线制作。
（二） 拉线的制作安装
1. 埋设拉线盘及底把   具体步骤如下： （1） 清理拉线坑并复核尺寸坑深及位置是否正确， 没有挖好拉坑底把马道的要 挖好马道， 见示意图 11⁃29， 底把马道一般 150mm 宽即可， 与地面角度一般为 45° 或根据拉线的形式而定。
（2） 水平拉线要将拉桩杆立好， 并与地面成 70°角， 要保证拉线盘中心、 桩 杆、 电杆三点在一条直线上。
（3） 埋设拉线盘及底把。 将底把拉线棒穿入拉线盘的孔内， 垫好厚垫片 （一 般用 10mm厚镀锌钢制作）， 尺寸为 200mm × 200mm， 用双螺母紧好， 放置时必须
使拉线棒伸直， 见图 11⁃31。 找正后， 与电杆埋土一样， 填土夯实， 最后堆土 300mm。 拉线棒在制作时已将心形环套入了端部的固定环内。


2. 丈量拉线长度及下料   在现场一般用实测的方法丈量， 由一人登杆用皮尺 从拉线抱箍 （已在组杆时装好） 开始， 另一人将皮尺拉至底把端， 将丈量的尺寸 再加上 2m即为拉线的下料尺寸。
下料要用剪刀剪断钢绞线， 剪断前先用铅丝将剪断处的两侧 10mm 处绑扎牢
固， 以防散开分股。 钢绞线从线轴上放开的方法同导线。
3. 作上把   登杆将钢绞线的一端穿入拉线抱箍的心形环内， 穿入前要将钢绞 线穿入心形环处做成环形 （制作方法见图 11⁃36）。 因为钢绞线较硬， 制作时要有
手上的功夫， 要注意其弹性。
上把的固定方法一般有两种， 一种是缠绕法， 一种是楔形线夹法。 缠绕法是用 ϕ2 ～ ϕ3mm的镀锌铁丝将上把心形环处绑扎， 绑扎要紧密牢固可靠， 最好用小辫收 尾， 见图 11⁃32， 绑扎长度 250 ～ 350mm， 要根据拉线的长短而定。 楔形线夹法是用 金具固定的， 见图 11⁃33。 金具的选择要与拉线的直径相符， 线尾要绑扎固定。 一 般不宜采用钢索卡子固定的方法。
4. 作下把   下把的固定方法一般有三种， 缠绕法、 楔形 UT线夹法和花篮螺栓
法。


先用 1m长的 8＃铅丝， 一端与拉线棒的端环系紧系牢， 另一端插入紧线器的滚
轮内并稍转动其手柄将其固定好， 然后尽量将其伸直并用紧线器的咬口咬住按拉线
方向尽量伸直的钢绞线。 被咬住的钢绞线处应先用铝包带包扎， 再紧好翼形螺钉， 见图 11⁃34。 然后转动紧线器手柄， 缠动铅丝， 将拉线撑紧并使杆头向拉线侧偏移
1. 0 ～ 1. 2 个杆头。 这时将钢绞线穿入拉线棒端环上的心形环内， 用作上把的方法 将拉线下把作好。
采用缠绕法时， 先紧密绑扎 250 ～ 350mm， 然后花绑 400 ～ 500mm， 最后再紧密 绑扎 100 ～ 150mm， 小辫收尾， 见图 11⁃35。 缠绕法选用于 50mm2 及以下的钢绞线，
[第十一章
各种类型中把拉线的规格表]上把 2500 30 中把 0009≤ 45° 45° 下把 70° 电工实用技能手册 地面线 地面线


[各种类型中把拉线的规格表
注： 1. 表中拉线均系中把规格股数， 系指 ϕ4mm镀锌铁线的合成股数， 并分别为 3、 5、 7、 9、 11 股。 GJ为钢绞线。]
一 二 三 四  一 二 三 四 一 二 三 四
适应拉线类型 普通型  Y型    普通型 Y型
架空导线截面积 ／ mm2 采用直径为 4mm镀锌铁线合成时的中把股数
16 ～ 25 3 3 3 3  3 5 3 3 5 7 5 5
35 3 3 3 3  5 5 5 5 5 7 5 5
50 ～ 70 5 7 5 5  5 7 5 7 7 9 7 9
95 ～ 120 7 9 7 7 7 9 7 9 9 11 9 11
架空导线截面积 ／ mm2 采用钢绞线时中把的拉线截面积 ／ mm2

16 ～ 25 GJ⁃25 GJ⁃25 × 2 GJ⁃25 GJ⁃25 × 2 GJ⁃35 GJ⁃35 × 2


"每层横担导线数量 受拉侧横担条数":"50 ～ 70"
"":"GJ⁃35"
"二　":"GJ⁃35 × 2"
"线":""
"四　":""
"线":"GJ⁃35 × 2"
"":"GJ⁃35"
"五　 线":"GJ⁃35 × 2"
注： 1. 表中拉线均系中把规格股数， 系指 ϕ4mm镀锌铁线的合成股数， 并分别为 3、 5、 7、 9、 11 股。 GJ为钢绞线。
2. 拉线的底把可用圆钢拉线棍； 如选用 ϕ4mm镀锌铁线时， 底把应按中把股数加两股 （例如三股拉线， 则底把应为 3 股 ＋ 2 股 = 5 股）。 选用 Y型共用一底把， 则底把拉线合成股数之外再加一股 （即 Y5 股时为 10 股 ＋ 1 股 = 11 股）。
3. 当受拉侧的横担上所架设导线截面及导线条数不一致时， 应按其中最大的作为选用标准。
4. 拉线应在上把与中把之间加装拉线绝缘子。 混凝土电杆的拉线可不加绝缘子， 但穿越导线的拉线， 应在带电导线的上、 下方 各装一个拉线绝缘子。
图 拉线的类型
11⁃30


a）普通拉线   b）水平拉线   c）Y型（上下）拉线   d）Y型水平拉线   e）自身拉线 f）交叉拉线
第十一章 外线电工操作技能技巧 763
[GJ—70 及以上的钢绞线应用线夹紧固。
图 埋设拉线盘及底把]填上夯实 拉线盘 保留桩 45


[图 埋设拉线盘及底把
11⁃31]心形环 绑扎 穿入抱箍螺栓


图 上把绑扎示意图
11⁃32 图 11⁃33 上把楔形线夹示意图 采用楔形线夹时同图 11⁃33， 采用花篮时要将螺栓退至端头， 以便调整， 螺栓 上要涂以少许凡士林， 紧好后要用 8＃铅丝花缠将其锁住。 紧线器、 花篮螺栓的选 择要按钢绞线的直径选取。
最后把紧线器拆掉， 把多余的钢绞线剪去， 把底把部分修整直即可。 上把和下 把拉线的紧固也有用并沟线夹的， 但一个接点至少得用两副， 线夹的规格应与钢绞 线对应， 尾线绑扎
有些时候拉线的材料用 下面介绍一般的制作方法
100mm。
5.
8＃铅丝制作， （1） 将铅丝放开， 长度应为拉线测量长度的整数位再加上两端固定的长度。 总
根数由拉线需要量而定。
（2） 将铅丝两端头固定 （可固定在树、 电杆或其他固定物上）， 中间由几人同 时用力推或拉铅丝将其伸直、 伸长， 推拉后将其缓慢放在地上。 有时也可用紧线器 或绞磨将其拉伸。 一般情况是一根一根伸直。
（3） 按照下料尺寸将拉伸好的铅丝剪断。
[4 6 7
图 11⁃34 紧拉线的示意图 1—钢绞线   2—紧线器   3—紧线器 手柄]穿人底把心形环


4—8＃铅丝   5—底把
（4） 按照规定的股数， 如 3 股、 5 股、 7 股或 9 股等， 比齐端头， 边甩边转动使其编 扭在一起， 像编麻绳一样， 然后把端头用细 丝缠住。
（5） 用缠绕法做好线鼻子， 缠绕时采用 自身缠绕， 不另外用绑线， 见图 11⁃36。 缠 绕完一根后用另一根将其尾部压住， 再用另 一根缠绕， 缠绕两圈时再将被压住的尾部翻 起后再继续缠绕， 按上述方法一直缠到最后 一圈最后小辫收尾。 缠绕时可一人缠绕， 一 人用穿钉穿过鼻子把持住或在杆的下部装一
临时拉线抱箍， 在地面上缠绕。 做好后将其 登杆挂在拉线抱箍的穿钉上。
（6） 同样用紧线器将其与拉线棒伸紧拉 住， 用自身缠绕法将底把做好， 见图 11⁃34 和图 11⁃35。 将多余部分剪掉， 其他同钢绞 线拉线的制作。 所不同的是先将拉线穿入底
11⁃35
把的环内， 用其中 1 ～ 2 股插入紧线器的紧轮， 然 后撑紧紧线器并用其钳口叼住上部的拉线， 紧好 元宝螺钉后， 旋动手柄使拉线撑紧并使杆头倾斜 一个杆头， 这时即可用自身的股线进线绑扎。
（三） 注意事项和技术要求


（1） 拉线与电杆的夹角一般为 45° ～ 60°， 当 受地形限制时， 不宜小于 30°； 夹角偏差， 35kV 应≤1°， 10kV应≤3°； 终端杆的拉线及耐张杆承
力拉线应与线路方向对正， 转角拉线应与转角后 线路方向对正， 防风拉线应与线路方向垂直； 拉 线穿过公路时， 对路面中心的垂直距离不得小于 6m。
（2） 绑扎钢角线拉线时， 可用直径不小于
3. 2mm的镀锌铁丝， 缠绕长度不应小于表 11⁃5 的 数值。
（3） 绑扎合股镀锌铁丝拉线时， 可用直径不小于 3. 2mm 的镀锌铁丝绑扎， 缠 绕长度不得小于：
五股及以下者， 下缠 150mm， 花缠 250mm， 上缠 200mm， 中间有绝缘子的两 端缠 200mm。
[第十一章
图 下把绑扎示意图]紧绑 花绑 紧绑 心形环


[图 下把绑扎示意图
图 制作拉线鼻子示意图]留1m头 胶布缠扎 f) 12 11 10 9 8 h)


11⁃36
表 11⁃5   缠绕长度最小值
[表 11⁃5   缠绕长度最小值
6 6 7]

上端 中端有绝缘子的两端 与拉棒连接处

下端 花缠 上端

25 35 200 250 200 250 150 200 250 250 80 80

6 6 7
采用自身缠绕时， 缠绕长度不得小于： 三股为 80mm， 五股为 150mm。 （4） 采用 UT形线夹及楔形线夹固定， 安装前螺纹上应涂润滑剂； 拉线弯曲部
分不应有明显松股， 露出的尾线不宜超过 400mm； 所有尾线方向应一致； 调节螺 钉应露扣， 应有不小于 1 ／ 2 螺杆螺纹长度可供调节。 调整后 UT形线夹应用双螺母 且拧紧， 花篮螺栓应封固， 尾线应绑扎固定。
（5） 拉桩杆拉线其拉桩杆的埋深不应小于杆长的 1 ／ 6； 拉桩杆应向张力反方向 倾斜 10° ～ 20°； 拉线坠线与拉桩杆的夹角不应小于 30°； 拉线坠线抱箍与杆顶一般 为 0. 25m， 距地面不小于 4. 5m； 绑扎长度同前。


（6） 镀锌铁丝合股拉线最少不得少于 3 股， 单股直径不小于 4mm， 绞合均匀、 受力相等， 不应有抽筋、 松股现象。
（7） 当一杆有多条拉线时， 拉线中不得有过松、 过紧等受力不均现象。 （8） 居民区、 厂矿内， 混凝土电杆的拉线从导线之间穿过时， 拉线中间应装设 拉线蛋形绝缘子， 在断线情况下， 蛋形绝缘子距地面应不小于 2. 5m。
（9） 拉线底把埋设必须牢固可靠， 拉线棒与底拉盘应用双螺母固定， 拉线棒外 露地面长度一般为 500 ～ 700mm。
（10） 拉线安装前应对拉线抱箍及其穿钉、 心形环、 钢绞线或镀锌铁丝、 拉线
棒、 底盘、 线夹、 花篮、 螺钉、 蛋形绝缘子等进行仔细检查， 有不妥的不得使用。 拉线组装完后， 应对杆头进行检查， 不得有遗物滞留在杆上。
六、 架线及紧线
架线是由放线、 挂线和紧线三个工序组成的， 同时三个工序是一气呵成的， 不 停顿。 低压架空配电线路一般在人口较密、 车辆较多、 道路较窄的地方架设， 一定 要注意工期和安全。
（一） 放线


任何放线的方法都必须按线轴或导线盘缠绕的反方向面对挂线或线路方向放 线， 且线轴或导线盘必须立放， 见图 11⁃37。 任何情况下， 不得将其平放在地面上 拉着始端撒开， 严禁导线打纽或成麻花状。 放线时还应及时检查导线的质量， 有无 破损、 断股、 灯笼状等。 一般情况下 25mm2 及以下的绝缘导线可按图 6⁃61 和图 6⁃62 所示方法转动线盘撒开， 其他导线均应使用放线架。
（二） 挂线
挂线分两个步骤， 一是把非紧线端 （终端或始端 ／接户杆或进户杆根据现场条 件选定） 的导线固定在横杆上的终端绝缘子 （茶台） 上， 另一是把导线挂在其他 直线杆的横担上。
（1） 非紧线端导线在横担茶台上固定可在杆上直接操作， 也可在杆下先把导线 绑扎在茶台上， 然后再登杆操作并把茶台用拉板固定在横担上。
导线在茶台上的绑扎， 对绝缘导线应使用专用的黑绑线， 裸导线或截面较大的 绝缘导线， 也可以用同材料的单股裸导线。 绑线的规格应与导线的规格相应。


1） 将导线的端头从茶台颈部穿过， 然后与导线并在一起。 导线端头预留的长 度与接线方式有关， 如果端头直接与干线连接或作为过线与另段干线连接则应预留 长一点， 可用端头与连接部位比试以确定长度， 一般应比比定长度长 300mm； 如 果端头不参与接线， 接线是从干线上进行， 则应预留短一点， 一般不大于 500mm， 可根据导线截面确定。
2） 用单手将导线握住， 手指与茶台中心的距离为茶台颈部直径的 3 ～ 3. 5 倍， 另手将绕成圈的绑线 （圈的直径不大于 100mm） 始端从手握导线前端的下部从下 向上穿入 300mm， 并在干线部位紧绕 2 ～ 3 圈以便将端头的 300mm伸出部分固定在
[第十一章
图 线轴放置及放线架示意图]线轴 穿心轴 (钢管) 角钢架 千斤顶或螺杆 严禁倒放! b)


11⁃37
干线上。 穿入的长度为 250 ～ 300mm， 由导线截面而定。
3） 一只手紧握导线， 另一只手拇指和食指紧握绑线， 从两导线的结合处紧挨 着干线上已绑扎的 2 ～ 3 圈按顺时针方向将两并住的导线紧紧缠绕， 不得重叠歪斜， 一般为 5 ～ 7 圈。 然后， 将绑线始端的 250 ～ 300mm 沿两导线的中缝压倒且压在刚 缠好的 5 ～ 7 圈上， 按上述方法继续缠绕并把绑线始端压倒部分一并缠绕进去。 缠 绕 10 圈后把这绑线始端翻起来， 继续在并住的导线上缠绕并不缠压绑线始端。 缠 绕 10 圈后再把这绑线始端压倒在两导线的中缝里， 继续缠绕 10 圈。 如此反复进行
下去， 缠绕长度一般为 100 ～ 250mm， 由导线截面积而定。 被绑缠的始端应揻成一 相近 90°的一台阶， 以便绑缠整齐。
4） 收尾时先在干线上单独缠绕 5 ～ 10 圈， 把绑线始端一并缠绕进去， 再用绑 线末端与始端拧紧小辫收尾， 最后把多余部分剪掉， 把小辫与干线贴紧压平。 上述 绑缠见图 11⁃38。
在杆上绑扎或杆下绑扎好再上杆安装都应注意登杆要领和安全事宜。 必须用小
8 6 7


绳将绑扎好的茶台提拉上去， 不得与杆身撞击。
[（2） 直线杆上的挂线可在横担上悬挂开口铜或铝滑轮， 必须用铁线将滑轮绑扎 牢固。 也可在横担上垫以草袋或棉垫， 其目的是防止紧线时将导线划伤。 草袋或棉
图 11⁃38 导线在蝶式绝缘子上的绑扎 铜导线的绑扎 铝导线的绑扎]30D 1 2 4 30 1 5 A B 2 6 B A B B A 3 铝导线 铝绑线 B 150~200 A


a） b）
第十一章
垫也应用绳子绑扎牢固。
1） 登杆且在杆上找好位置并扎好安全带， 将小绳放下， 杆下人将已展放开的 导线用小绳系好， 然后离开杆根 5m以外。
2） 杆上人用小绳将导线提拉到腰部， 然后将其放入开口滑轮里并将其锁扣锁
好， 或着用手将导线举起放在横担上的草袋或棉垫上。
3） （三） 紧线
登杆的高度一般应按人身高确定， 使横担位于腰部偏上一点即可。
低压配电线路一般采用人工杆上紧线器紧线。 紧线时要注意横担和杆身的偏 斜、 拉线地锚的松动、 导线与他物的接触或磨损、 导线的垂度等。
（1）
紧线的准备工作
1） 检查耐张段内拉线是否齐全牢固， 地锚底把有无松动。 紧线段内两端的耐 张杆应做临时加强拉线， 特别是拉线点不在相应的挂线处， 即横担的两端挂线处和 紧线端横担两侧应安装临时加强拉线。


临时拉线可根据线路的档距、 导线截面、 耐张段的距离用不小于 ϕ10mm 钢丝 绳、 相应截面的钢绞线、 ϕ20 ～ ϕ30mm 的棕绳或 ϕ16mm 的钢筋， 地锚可利用现有 的正式地锚， 但必须顺线路方向， 否则要重新埋设临时地锚。 临时地锚可用 ϕ50mm的钢管或圆钢斜打入地面 1. 50 ～ 2. 00m， 临时地锚必须可靠。 临时拉线、 临时地锚应在紧好线后立即拆除， 以防止对工程造成不良影响或发生事故。
2） 检查导线有无损伤、 交叉混淆、 障碍、 卡住等情况， 接头是否符合要求， 是否已挂滑轮且导线已在轮内， 道路、 铁路、 其他线路的交叉跨越措施是否安全可 靠， 有无专人看管， 杆有无倾斜、 杆头金具、 绝缘子是否缺件等。
3） 牵引设备应准备就绪， 人力紧线应有足够的人力和固定牵引绳装置或临时 地锚， 机具牵引一般用绞磨或小型拖拉机、 汽车等。
4） 紧线操作人员及紧线工具 （紧线器、 耐张线夹、 铝包带、 绑线、 活扳手、 钅郎头、 登杆工具、 挂紧线器用的 8＃铅丝或 ϕ6 ～ ϕ10mm的钢筋等） 应准备齐全并运 到现场。


5） 观察导线弧垂的人员 （应了解其技术水平、 能否胜任）， 应到达指定杆位 并做好准备 （登杆或安放仪器）。
6） 指挥人员应在作业前召集所有人员布置紧线方案、 规定联络信号、 宣布注
意事项及安全事宜等。
（2）
紧线操作
1） 紧线端操作人员登杆塔后， 将导线末端穿入紧线杆塔上的滑轮后即顺延在 地下， 一般先由人力拉导线， 使其离开地面 2 ～ 3m （所有档距内）， 然后用牵引绳 将其栓好栓紧， 牵引绳与导线的连接必须牢固可靠。 牵引绳与导线的连接方法很 多， 其中最简单的方法就是用牵引绳和导线系扣拉紧， 见图 11⁃39， 但要将绳索、 导线的尾部与本身用绑线缠绕紧密， 这种方法的主要缺点是要损坏一部分导线。 一
0 7 7
[般情况下应用拉线器将导线夹紧咬住， 牵引绳系住拉线器进行牵引。 使用时应用铝 包带将被夹住处的导线包扎两层， 包扎长度要大于被夹部分。
图 牵引绳索与导线的连接方法示意图]绑扎100 导线 牵引绳索


11⁃39 2） 紧线前将与导线规格对应的紧线器预先挂在与导线对应的横担上， 同时将
耐张线夹及其附件、 绑线、 铝包带、 工具等用工具袋带到杆上挂好。
紧线器通常是用镀锌铁丝或 ϕ6 ～ ϕ8mm 的钢筋穿入紧线器卷轮的孔内， 然后 用紧线手柄 （也叫钥匙） 按顺时针紧线方向转动卷轮， 使铁丝或钢筋先在卷轮上 缠上 2 ～ 4 圈， 铁丝或钢筋的长度是从横担开始、 绝缘子 （串） 的长加上耐张线夹


[撑紧导线的长度， 再加上适当的余量 （100 ～ 150mm）， 一般为 1m 左右或绝缘子 （串） 长度的 1. 7 倍。 其根数则根据导线截面、 耐张段距离决定的， 铁丝一般采用 单股、 双股或四股； 钢筋一般采用单股， 双股。 然后将铁丝或钢筋的另一端绑扎在 与导线对应的横担上， 绑扎要牢固可靠， 绑扎所用的长度应加在前述 1m 或 1. 7 倍 绝缘子 （串） 长度上。 紧线器的优点在于牵引取掉后仍可随意调节导线的松紧， 因此是一种常用的方法， 见图
图 紧线器紧线操作示意图]用紧线器 把导线卡紧 横担 紧线器手柄 撑紧的导线 牵引绳 铁线 滑轮 收紧螺栓 紧收紧螺栓 紧翼形螺钉 使导线收紧 使导线卡紧 混凝土杆 紧线器于柄 紧线器先挂在横担上 翼形螺钉


11⁃40 3） 通过规定的信号在紧线系统内 （始端、 中途杆上、 垂度观察员、 牵引装置 等） 进行最后检查和准备工作， 一切正常后即可由指挥者发出准备起动牵引装置 的命令， 准备就绪后即可起动牵引装置， 牵引速度宜慢不得快。
牵引起动后， 各点人员特别是杆塔上人员要注意观察拉线、 地锚、 拉线金具、
第十一章
绝缘子 （串） 及挂钩、 横担、 地面、 滑轮等有无异常， 稍紧后应先停止牵引， 各 点人员向指挥者汇报本点情况， 不妥之处应放下线处理； 一切正常后继续牵引， 指 挥人员随时注意拉力表指示及导线升起情况， 并及时询问各点情况， 发现异常或各 点传来的停止信号应立即停止牵引， 查明原因并处理后再牵引。 观察弧垂人员应随 时观察导线收紧的情况， 当接近设计规定的垂度值时， 应发出减至最慢速度的信 号， 使导线缓慢达到规定值， 这时应停止牵引， 并把牵引尾绳与地描系牢或由机械 装置制动， 没有指令不得松或紧。


4） 弧垂的观察   弧垂一般由人肉眼观察， 必要时应用经纬仪观察。 地势较平 时一般宜人工肉眼观察。 先根据耐张段的距离， 选择 1 ～ 3 个标准档距， 在该档两 端的杆塔上， 从挂线处用尺子量出规定弧垂值， 并在其值处各绑一块木板， 见图 11⁃41， 当导线紧升到该档时， 导线最低点与两块木块在一条直线上时， 即达到了 规定值 （一般情况下新导线要比规定值平均多紧 15％ ～ 20％ ）， 即停止牵引。 再者
[弧垂的观察要注意当时的气温， 表 11⁃6 给出了各种导线在不同档距和气温下的垂 度值， 供读者参考。
图 用肉眼观察弧垂的方法]一眼睛的位置 水平绑在电 杆上的木板 电杆


11⁃41
弧度观测前， 每杆塔上应有人及时松动导线， 以避免阻卡而形成各档距之间弧 垂不一致的状况， 特别是线路较长或有障碍不易观察时更要注意， 必要时指挥人员 应从头到尾巡视一遍， 必须使各档距之间的弧垂一致。
（3）
导线末端的挂线和紧线
1） 操作人位于导线侧下方将紧线器拿起并使镀锌铁丝或钢筋尽量水平伸直到 导线的最远端， 并在位于夹线钳口处的导线上做一记号。
2） 放下紧线器， 在记号的前后包扎两层铝包带， 长度要大于夹线钳口长度； 然后再将紧线器的夹线钳口咬住包好铝包带的导线， 并用钥匙将紧固元宝螺钉拧紧 拧牢， 使其紧紧夹紧导线， 见图 11⁃40。
3） 将牵引绳尾线缓缓松动， 但不得完全松开， 这时紧线器铁丝被拉紧， 导线
有所松弛， 先观察一下紧线器与横担的固定处和夹线钳口处是否有松动或不妥， 否 则要重新将尾绳系住进行处理。 一切正常后即可把牵引绳完全松开， 然后用钥匙拨 动收紧千斤， 导线被紧线器的卷轮收紧， 再次观察垂度， 到规定值后再将紧线器收 紧 1 ～ 2 圈， 防止挂好线后再度松弛。
2 7 7
表 11⁃6   常用架空导线路垂度表
第十一章


[第十一章
（续）]
LJ⁃25，σ = 6. 4kg ／ mm2，K = 2. 5


 注：1. 各型导线档距栏内，凡∗
号及以下弧垂的 σ =
5. 34，K = 3。
2. 表11 ⁃6中， σ表示导线
应力，K表示安全系数。
气象条件 温度 ／℃ 风速 ／ （m ／ s） 最大风速 － 5 25
不覆冰
最低气温 － 20 0 最高气温 ＋ 40 0
温度 ／ ℃ 弧 垂 ／ m
档距 ／ m
－ 20 － 10 0 10 20 30 40


4） 丈量导线绑扎的尺寸并留以足够的余量，以便过引绑扎，然后把多余的导线 锯断。 这时可将导线末端从横担上的蝶式绝缘子颈部穿过，并用绑线绑扎好，裸铝导 线与蝶式绝缘子颈部接触处应包铝包带，绑扎方法见图 11⁃38，绑扎长度见表 11⁃7。
表 11⁃7   绑扎长度值
[表 11⁃7   绑扎长度值
5） 检查无误后（特别是每根导线的垂度应一致）用钥匙将紧线器松开，导线被 拉紧，再度观测垂度应无大的变化，否则要重新紧线。 这时即可将紧线器从横担上拆 下。]

"导线截面 ／ mm2":"LJ⁃50、LGJ⁃50 及以下"
"绑扎长度 ／ mm":"≥150"

"导线截面 ／ mm2":"LJ⁃70"
"绑扎长度 ／ mm":"≥200"

"导线截面 ／ mm2":"LJ⁃95 ～ LJ⁃240"
"绑扎长度 ／ mm":"≥250 ～ 350"
5） 检查无误后（特别是每根导线的垂度应一致）用钥匙将紧线器松开，导线被 拉紧，再度观测垂度应无大的变化，否则要重新紧线。 这时即可将紧线器从横担上拆 下。


（4） 1） ① 紧线段在 5 档及以下时，靠近中间选择一档； ② 紧线段在 6 ～ 12 档时，靠近两端约 1 ／ 4 处各选择一档； ③ 紧线段在 12 档以上时，靠近两端约 1 ／ 4 处及中间各选择一档； ④ 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小的档距，若地形特殊应适当增加观测 档。
2） 挂线时，对于孤立档及较小的耐张段，其过牵引长度应不大于 200mm，且导线 或避雷线的安全系数不得小于 2。
3） 35kV的线路弧垂应在挂线后随即检查，其误差应不大于 ＋ 5％ 、 － 2. 5％ ，但 正差最大值应不大于 500mm；当弛度大于 30m 时，其误差应不大于 ± 2. 5％ ，按大跨 越设计的跨越档，其误差应不大于 ＋ 2％ 、 － 2. 5％ 。
4） 导线或避雷线各相的弧垂应力求一致，在满足（4）条的允许误差时，各相间 相对误差应不超过表 11⁃8 的规定。 10kV及以下线路水平排列的导线弧垂相差不应 大于 50mm，弧垂的误差不应大于 ± 5％ 。
表 11⁃8   导线避雷线各相间弛度允许相对误差


[表 11⁃8   导线避雷线各相间弛度允许相对误差
5） 紧线后应测量导线对被跨越物的距离， 应符合表 11⁃9 及验收规范的规定]

"排列形式":"水平排列"
"一般的线档":"200mm 300mm"
"弛度大于 30m的线档":"1％"
"按大跨越设 计的跨越档":"1％"

非水平排列 1. 5％ 1％
5） 紧线后应测量导线对被跨越物的距离， 应符合表 11⁃9 及验收规范的规定
（GB 50173—1992）。
第十一章
紧线的技术要求
弧垂观测档的选择原则
（5）
紧线的注意事项
1） 紧线段如有直线小转角杆时， 必须派专人登杆看管， 防止导线阻卡或跑出 滑轮。 登杆作业必须系安全带。
2） 挂绝缘子串时， 应检查各个绝缘子有无破损并加以清洁， 铁头开口方向一 律向下。
3） 当导线离开地面时， 应将导线上勾挂的杂草杂物等清除干净。 4） 温度计是紧线的必备品， 一般应挂在杆塔的阴面， 各相导线紧线时的气温 相差在 ± 2. 5 ℃以内时， 也不作调整， 超过时应随温度的变化而相应调整。


5） 杆塔上操作人员， 在牵引紧线时应位于导线的上风侧， 尽量远离， 当弧垂 紧好且稳定 2 ～ 5min后再进行操作； 挂线时必须等接近挂线处时， 再进行操作， 一
般应保持侧身操作。
6） 紧线时必须匀速且慢， 挂线时要尽量减小导线所承受的牵引张力。 孤立档 距更要注意， 避免过牵引， 否则要引起杆塔歪斜或变形。
7） 雷雨、 六级以上大风等恶劣天气应停止作业。 8） 应派专人随时监视地锚的受力情况。 紧线时， 导线下不得有人。 9） 绞磨或牵引设备应由电工负责， 邻近带电线路作业时， 绞磨、 牵引设备、 被紧导线均应临时可靠接地， 导线应有专人监视。
10） 有事故发生时， 指挥人员应果断， 先人身、 后设备。
11） （四） 导线在绝缘子上的固定
紧线和放线最好连续作业， 当天完成， 否则应有一定的保护防范措施。
导线紧线完毕后， 应当即将导线固定在横担的绝缘子上。 导线的固定或绑扎都 有规定的方法和技术要求， 是必须遵守的。
（1）
技术要求


1） 导线的固定必须牢固可靠， 不得有松脱， 空绑等现象。 2） 对于直线杆塔， 导线应安装在针式绝缘子或直立瓷横担的顶槽内； 水平瓷 横担的导线应安装在端部的边槽上； 采用绝缘子串悬挂导线时， 必须使用悬垂线 夹。
3） 直线角度杆， 导线应固定在针式绝缘子转角外侧的脖子上。 4） 直线跨越杆， 导线应固定在外侧绝缘子上， 中相导线应固定在右侧绝缘子 上 （面向电源侧）。 导线本体不应在固定处出现角度。
5） 绑扎铝绞线或钢芯铝绞线时， 应先在导线上包缠两层铝包带， 包缠长度应 露出绑扎处两端各 15mm。
6） 绑扎方式应按标准要求进行， 绑线的材质应与导线相同。
7） 绑扎固定时应先观察前后档距弧垂是否一致， 否则应先拉动导线使其基本 一致后， 再进行绑扎， 绑扎必须紧固。
（2） 导线在针式绝缘子上的绑扎固定
4 8 7
针式绝缘子有高压、 低压两种， 绑扎方法相同， 绑线一般使用被绑扎导线同规 格的散股单裸线。 先把绑线缠成圈形团， 绑扎的方法见图 11⁃42。 绑扎部位的导线 要包扎铝包带。
（3） 1） 核实并检查绝缘子及连接金具的规格型号与导线的规格型号、 电压等级是
否相符。


2） 检查绝缘子的瓷质部分有无裂纹、 硬伤、 脱釉等现象； 瓷质部分与金属部 分的连接是否牢固可靠； 金属部分有无严重锈蚀现象。
3） 擦拭绝缘子上的污迹。 4） 针式绝缘子顶槽绑扎时， 顶槽应顺线路方向。 5） 针式绝缘子在横担上的固定必须紧固， 且有弹簧垫。 6） 使用连接金具连接时， 应检查其有无锈蚀破坏、 螺纹脱扣等现象。 7） 不合格的绝缘子， 金具不得在线路中使用。 8） 清理并检查杆头有无遗漏工具， 草屑、 铁丝、 绑线等物， 应清除干净。 9） 杆头较复杂时， 应检查导线与横担、 拉线及相与相之间的安全距离是否符 合要求。
10） （五） 低压进户线的安装
杆头有无其他不妥。
低压进户线是指用户将由外引来的电源， 经墙外第一支持物引入总配电箱 （柜） 上总开关的一段线路。 这段线路通常已在照明或动力电路中安装完毕， 现在 讲述一下墙外第一支持物的安装方法及重复接地。


（1） 第一支持物的形式通常有两种， 即墙上横担法和立杆引入法。 1） 墙上横担法的形式很多， 见示意图 11⁃43。 构件在墙上的固定必须牢固， 一 种是采用预埋方法， 一种是采用留洞混凝土浇注的方法， 这两种方法都应将预埋件 尾部做成鱼尾状。 还有一种方法是在墙上凿孔， 采用过墙穿钉固定， 这种方法必须 在墙后加用钢板做成的大垫。
导线的接线形式多采用倒人字接头的方式， 有的在相线上加装熔断器， 其他与 架空线路做法相同。
2） 立杆引入法， 见图 11⁃44。 管路敷设应符合明装管路的要求， 接线采用倒人 字接头或直接接在架线上， 有的在相线上加装熔断器， 其他与架空线路做法相同。
（2） 低压进户线应在进口处将电源的中性线接地 （或保护零线接地）， 通常称 做重复接地， 见图 11⁃45。 接地极的设置同前， 接地电阻≤10Ω， 连接方式同前， 接地引线常用 ϕ10 ～ ϕ12mm的镀锌圆钢， 与墙的固定一般是将同径铁棍钉入墙内， 外留 20mm， 进入墙内大于 100mm， 然后引线与之焊接； 与杆的固定同架空线路。


在敷设安装中， 应将电源引入管、 进户横担与接地线焊接， 采用五线制时， 应将管 中的接地线与接地引线可靠连接。 其他详见本章第三节相关内容。
第十一章
导线在绝缘子上固定时的注意事项
786 电工实用技能手册 图 11⁃42 导线在针式绝缘子上的绑扎
第十一章
[7 8 7
11⁃43 注： 1. 凡引入线直接与电能表接线者， 由防水弯头 “倒人字” 起至配电盘间的一段导 线， 均用 500V铜芯绝缘导线； 如有电流互感器时， 二次导线应用铜线。 2. 角钢支架燕尾螺栓一律随砌墙埋入。 引入线进口点的安装高度， 距地面不应低于](p


[7 8 7
11⁃43 注： 1. 凡引入线直接与电能表接线者， 由防水弯头 “倒人字” 起至配电盘间的一段导 线， 均用 500V铜芯绝缘导线； 如有电流互感器时， 二次导线应用铜线。 2. 角钢支架燕尾螺栓一律随砌墙埋入。 引入线进口点的安装高度， 距地面不应低于]


图 墙上横担引入示意图
3.
[2. 7m。
图 立杆引入法示意图]线夹或绑扎 钢管 抱箍卡子 进入 混凝土杆 箱或柜 ≤200


[图 立杆引入法示意图
图 低压进户线重复接地示意图]并沟线夹 引入室内 中性线 并沟线夹 与横担焊接 抱箍卡子 与进户管焊接 与固定钢筋焊接 14镀锌圆钢 中12镀锌圆钢 钢筋混凝土杆 14圆钢打入墙内 竹套管保护 与地极焊接 引人线接地 与地极焊接 进户杆重复接地


11⁃45
第二节   10kV架空线路的安装
10kV架空线路的安装与低压架空配电线路基本相同， 只是在杆型结构、 档距、 电压等级、 绝缘要求、 送电距离、 试验及送电方法等方面有较大的差异。 因此这里 仅介绍与低压架空配线线路不同的几点， 有些内容已在第一节中进行了介绍。
（一） 杆型不同点
除了直线杆、 终端杆外， 10kV 线路常用到转角杆、 耐张杆和跨越杆。 因此， 在测量、 放线上有所不同。
（1） 转角杆的测量定位应在转角点 A 直立标杆， 并在原线路上测出顺线桩 C，
8 8 7
然后在 A点遥看转角处的终点 M， 并在其直线上立标杆 B， 从 B和 A的直线上可以 定出转角后的顺线桩 D。 用卷尺测量使 AD = AC， 把钢卷尺的两端固定在 C 点和 D
[点上， 拉紧钢卷尺的中点 E， E 则为上风桩。 同样用 EA 直线可定出下风桩 F， 见 图 11⁃46。 D、 C、 E均可为拉线桩， 转角∠BAC 为 30° ～ 90°时 C、 D 为拉线桩， 小 于 30°时可用 E为拉线桩。 转角杆的分坑划线见图
图 人工转角杆定位]M 标杆 E


[图 人工转角杆定位
11⁃46]顺线拉坑 上风拉坑 中心桩 BO 顺线拉坑


图 单杆转角杆的分坑
11⁃47 （2） 耐张杆又叫承力杆， 是设在直线段的一种杆型， 设置耐张杆的目的是为了
将线路分段， 便于安装检修， 控制事故范围。 耐张杆的两侧均设置拉线， 横担一般 用双横担， 以便承受两侧耐张段的不平衡张力。 当转角小于 5°时， 我们叫做轻承 力杆， 这在耐张段上也常用。 直线段的耐张杆测量方法同直线杆， 只是要设置拉 线， 轻承力杆的测量方法同转角杆， 可不设拉线。
（3） 跨越杆是指架空线路途径中与通信线路、 其他电力线路、 公路、 铁路、 河 流、 山谷等交叉架设时， 位于上述情况两端的第一基杆为跨越杆。 其高度比直线杆 高， 杆型加强， 设置拉线， 也是耐张杆的一种。 跨越杆的测量同耐张杆。 跨越杆的 设置必须符合表 11⁃9 的要求。
第十一章
表 11⁃9   架空电力线路与各种工程设施交叉接近时的基本要求


[表 11⁃9   架空电力线路与各种工程设施交叉接近时的基本要求
790]
道路 通航河流 主要 次要 弱电线路 电力线路 ／ kV
一、二 级公路 三、四 级公路 一、二 级 三级 1 以下 6 10 35 ～ 110 154 ～ 220 330 特殊管道 铁索道


1 导线最小面积 10、35kV线路：　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0. 38kV线路： 　 铝绞线及铝合金线为 35mm2，其他导线为 16mm2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 铝绞线为 16mm2
2 　 导线在跨越 档内的接头 不应 接头 — 不应 接头 — 不应 接头 — 不应 接头 — —  — — — 不应接头
3  导线支持方式 双固定   双固定单固定双固定单固定双固定单固定单固定双固定     — — — 双固定


4 最 小 垂 直 距 离 项目 线 路 电 压 ／ kV 0. 38 　 至轨顶 　 至承力索 或接触线 至路面 　 至 50 一遇洪水位 年 　 保护 交叉档有 交叉档无    至导线 电力线在上面 　 电力线
　 至最高航 行水位的最 高船桅顶 　 保护    　 电力线在 下面 在下面时 至电力线 上的保护 设施
7. 5 3. 0 6. 0 3. 0 6. 0  6. 0 1. 0 1. 0 3. 0 1   3 4 5 1. 5 1. 5


[电工实用技能手册
第十一章 外线电工操作技能技巧 791]
通航河流 电力线路 ／ kV
次要 一、二 级 三级 以下 6 ～ 10 35 ～ 110 154 ～ 220 330 特殊管道 铁索道


5 最 小 水 项目 线 路 电 压 ／ kV 　 电杆外缘 至轨道中心 　 至路面边缘 　 与拉纤小 路平行的线 路，边导线 至斜坡上缘 在路径受 限制地区、 两线路边导 线间 边侧导线间  在路径受限制地区，两线路外 　 在路径受限制地区至 管道索道任何部分
平 距 离 0. 38 交叉：5. 0 平行：杆高加 0. 5 最高电杆高度 1. 0 2. 5 2. 5 5. 0 7. 0 9. 0 1. 5
／ m 10 杆高加 3. 0 杆高加 3. 0 0. 5 最高电杆高度 2. 0 2. 5 2. 5 5. 0 7. 0 9. 0 2. 0
 35 5.  最高电杆高度 4. 0 5. 0 5. 0 5. 0 7. 0 9. 0 最高杆高 4. 0
6 　 35kV 线路 邻档断线最小 垂直距离 ／ m 　 至 轨 顶 6. 0m 0 5. 0 不验算 0   不验算   1. 0


7 备注  　 开阔地区 的最小水平 距离不得小 于电杆高度 两平行线 路在开阔地 区的水平距 离不应小于 电杆高度 两平行线路在开阔地区的水平 距离不应小于电杆高度 　 在路径不受限制地区 与管索道的水平距离不 应小于电杆高度
第十一章 外线电工操作技能技巧 791
（二） 拉线设置不同点
[10kV线路有时与低压 400V线路同杆架设， 除了杆型不同外， 其他基本相同， 只是在拉线设置、 放线紧线上略有不同。 同杆架设应设双层拉线， 可用同一个地 锚。 同杆架设应先放上层横担的导线， 且先紧好， 并不取下紧线机具； 再放下层横 担的导线， 然后紧线。 上层与下层导线的垂度要调整一致， 要求同前， 见表 11⁃6。 送电时先送上层， 后送下层。 10kV线路常见杆型见图 11⁃48 ～图 11⁃59。
2 9 7]3 400 5 50 50 1700 (1800) 1


主   要   部   件
表
[表
图 11⁃48   10 （6） kV直线杆组装示意图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"


主   要   部   件
表
[表
图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"


"序　 号":"3"
"名　 　 称":"双瓶抱箍"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"
"序　 号":"4"
"名　 　 称":"抱　 　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":"1"
"序　 号":"5"
"名　 　 称":"抱　 　 箍"
"单　 位":"个"
"数　 量":"1"
图
11⁃49   10 （6） kV轻承力杆组装示意图
（三） 架线、 紧线不同点
（1） 勘察沿线交叉跨越的环境和自然条件， 制定放线时的措施， 并与有关部门 取得联系。 跨越公路、 无船小河、 铁路、 通信线路、 电力线路等应搭设越线架。 越 线架一般用竹杆或杉杆搭设， 宜简便， 但必须可靠牢固， 见图 11⁃60。 越线架与被
跨越物的安全距离见表 11⁃10， 搭设跨越电力线路时必须遵守电业规程的安全规程， 搭设人必须有人监护。 停电跨越时， 必须先验电， 再挂临时接地线。
[跨越繁华市区时应与交通管理部门取得许可证， 并设置安全网架及各种安全标 志。 跨越通航河流时应搭设便桥或雇佣船队。
4 9 7]3 200200200 6 2 50 50 1700 (1800) 4 5


主   要   部   件 表
[主   要   部   件 表
图 11⁃50   10 （6） kV耐张杆组装示意图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"2"


"序　 号":""
"名　 　 称":"立　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":""
"序　 号":"3"
"名　 　 称":"　 连　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":"2"
"序　 号":"4"
"名　 　 称":"　 横　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":"2"
"序　 号":"5 6"
"名　 　 称":"　 抱　 　 箍"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1 2"
图 11⁃50   10 （6） kV耐张杆组装示意图
组织分工、 确定垂度、 制定紧线方案、 技术要求、 注意事项、 安全要求及其他 有关施工组织事宜。
[第十一章
主   要   部   件 表]300 50 50 1700 (1800) 3 4


[主   要   部   件 表
图 11⁃51   10 （6） kV耐张杆组装示意图 （30° ～ 45°转角）]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"


"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"
"序　 号":"3"
"名　 　 称":"抱　 　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":"1"
"序　 号":""
"名　 　 称":"抱　 箍"
"单　 位":"个"
"数　 量":""
图 11⁃51   10 （6） kV耐张杆组装示意图 （30° ～ 45°转角）
表 11⁃10   越线架与被跨越物的安全距离


[表 11⁃10   越线架与被跨越物的安全距离
根据放线段 （一般指耐张段）， 在没有拉线的耐张杆上安装临时拉线， 要求同 拉线。 但有时为了紧线方便， 常将临时拉线打在紧线的横担上。]
"被跨 越物":"最小垂直距离 ／ m"
"铁路":"7"
"公路":"6"
"110kV 送电线":"3"
"66kV 送电线":"2"
"35kV 送电线":"1. 5"
"10kV 配电线":"1"
"低 压 线":"1"
"通 信 线":"1"


"被跨 越物":"最小水平距离 ／ m"
"铁路":"3 ～ 3. 5"
"公路":"0. 5"
"110kV 送电线":"4"
"66kV 送电线":"3 ～ 3. 5"
"35kV 送电线":"3 ～ 3. 5"
"10kV 配电线":"1. 5 ～ 2"
"低 压 线":"0. 5"
"通 信 线":"0. 5"
[根据放线段 （一般指耐张段）， 在没有拉线的耐张杆上安装临时拉线， 要求同 拉线。 但有时为了紧线方便， 常将临时拉线打在紧线的横担上。
主   要   部   件]100 400 1700 (1800)


表
[表
图 组装示意图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"2"


"序　 号":""
"名　 　 称":"双瓶抱箍"
"单　 位":"副"
"数　 量":""
"序　 号":"3"
"名　 　 称":"拉　 板"
"单　 位":"块"
"数　 量":"1"
"序　 号":"4"
"名　 　 称":"　 抱　 铁"
"单　 位":"块"
"数　 量":"3"
图 组装示意图
11⁃52   10 （6） kV转角杆 （30°以下） （2） 紧线过程先是把挂好的导线按要求的弧垂紧好， 并在紧线端做好记号； 然 后把线松开， 在记号处用连接金具连好； 再次紧线， 并把导线的连接金具与绝缘子 串连接， 即完成了紧线。
1） 将始端导线按设计要求， 使用耐张线夹或楔型线夹将导线端紧固好， 见图 11⁃61， 楔型线夹见图 11⁃33， 线夹的规格应与导线线径相符， 线夹内的导线应包两 层 （叠压） 铝包带， 包扎长度应在线夹的两端各露出 50mm， 耐张线夹是用卡子将
6 9 7
导线卡住而固定在线夹上的， 楔型线夹是用楔子将导线挤住而固定的。 导线的尾部 一般预留 1. 50m的长度， 以便过引或连接。


然后将线夹挂在横担上的绝缘子串上， 并插入弹簧销子， 把其尾部分开， 见图 11⁃61。
[第十一章
主   要   部   件 表]300 50 50 1700 500 (1800) 3 4 1 4 2


[主   要   部   件 表
图 11⁃53   10 （6） kV耐张型转角杆 （45° ～ 90°） 组装示意图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"


主   要   部   件 表
[主   要   部   件 表
图]
"序　 号":"1"
"名　 　 称":"钢筋混凝土电杆"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　 号":"2"
"名　 　 称":"角铁横担"
"单　 位":"副"
"数　 量":"3"


"序　 号":"5"
"名　 　 称":"瓷担抱箍"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"
"序　 号":""
"名　 　 称":"瓷担绝缘子"
"单　 位":"根"
"数　 量":""
图
11⁃55   10 （6） kV陶瓷横担直线杆组装示意图
第十一章
2） 按前述的方法把导线拉紧并使垂度合适。 3） 将绝缘子串抬起尽力伸直撑平并与已拉紧的导线平行接触， 然后把紧线器 夹线钳口伸到已伸直的绝缘子串末端的单联碗头处， 在导线的该处做一个记号 B， 该点就是耐张线夹的悬挂点， 见图 11⁃62， 同时从该点考虑过引线的尺寸， 一般为
1. 5 ～ 2. 0m， 把多余的导线割掉。 同时在耐张线夹处包扎铝包带。
[0 0 8
主   要   部   件 表]1000 3000 2000 2000 2000 5 2 3 2


[图 11⁃57   10kV与 0. 4kV同杆 直线杆组装示意图
图 11⁃58   10kV与 0. 4kV同杆 转角或分支杆组装示意图]200 500 1200 文文文文文 300


[图 11⁃58   10kV与 0. 4kV同杆 转角或分支杆组装示意图
图 将始端的导线挂在横担上]1200 b) 图11-60 越线架示意图 a)独杆越线架b)龙门越线架 图11-59 10kV与0.4kV同杆 1-放线滑轮2-被跨越线路 3-临时木杆4-越线架 终端杆组装示意图 穿钉 将销了穿入销了 销子孔 孔内,并将尾部 折回 平垫圈 销子 挂在横担上 穿钉 耐张线夹


11⁃61 4） 在记号前后按照耐张线夹的夹线长度， 在导线上包扎两层铝包带， 长度要
大于耐张线夹夹线长度， 每端多 50mm， 检查耐张线夹的规格和外观， 规格应与导
第十一章
[线相符， 外观完好， 即可将导线夹入线夹， 螺钉必须紧固好， 悬挂点要准确， 最后 将线夹插入单联碗头， 上好穿钉和弹簧销子， 并把弹簧销子尾部分开。 见图
图 导线末端紧线位置的测量]50 横担 包扎铝包带 nXC.R. T


11⁃62
5） 检查无误后， 用钥匙将 紧线器松开， 即可将紧线器从 横担上卸下， 紧线完毕。
（3） 扇形调整板直接挂线。
当紧线弧垂达到规定要求后， 即可在横担悬挂绝缘子串直角 挂环垂直下方的导线上做好记
号， 然后将导线松落至地面， 在地面上按着图 11⁃63 中连接
板、 U 形环、 扇形调整板、 绝 缘子串、 耐张线夹的连接长度 和位置组装好， 把牵引绳系在 扇形板上， 再度一起紧线， 当 达到弧垂要求时或用扇形板调
整， 并把 U 形环挂在连接板 上。 扇形调整板有 15 ～ 120mm 的调整量， 用起来很方便。 利 用这个方法也可将绝缘子串直
[接挂在横担上。
1—扇形调整板   2—U形环   3—挂线板   4—横担   5—牵引钢绳   6—绝缘子串   7—滑轮]18 释放型悬垂线夹 20


图 悬垂线夹结构示意图
11⁃64
[2 0 8
图 11⁃63 扇形调板安装示意图]4 3 5 6 牵引方向 7


[第十一章
a） b） 主   要   部   件 表]


主   要   部   件
[主   要   部   件
图 11⁃65 悬式、 蝶式绝缘子在 10 （6） kV线路上的组合 a） 10kV悬式绝缘子加蝶式绝缘子组装图 （一）]
"序　":"1"
"号":""
"名　 　 称":"平行挂板"
"单　 位":"副"
"数　 量":"1"


"序　":"2"
"号":""
"名　 　 称":"悬式绝缘子"
"单　 位":"片"
"数　 量":"1"
"序　":"3 4"
"号":""
"名　 　 称":"蝶式绝缘子"
"单　 位":"个"
"数　 量":"1 1"
"序　":""
"号":""
"名　 　 称":"穿　 钉"
"单　 位":"根"
"数　 量":""
[序　	号	名　 　 称	单　 位	数　 量
1		平行挂板	副	1
2		悬式绝缘子	片	1
3 4		蝶式绝缘子	个	1 1
		穿　 钉	根

图 11⁃65 悬式、 蝶式绝缘子在 10 （6） kV线路上的组合 a） 10kV悬式绝缘子加蝶式绝缘子组装图 （一）]4 5 6


b） 10kV悬式绝缘子加蝶式绝缘子组装图 （二）
表
[表
（4） 导线在悬式绝缘子上悬挂的固定 1） 导线在直线杆塔上固定， 通常使用固定型悬垂线夹或释放型悬垂线夹， 见 图 11⁃64。 使用时先量出导线夹在线夹的位置， 并包扎铝包带， 然后将导线夹在线]


"序　":""
"名　 　 称":"曲型拉板"
"单　 位":"副"
"数　 量":""
"序　":"4"
"名　 　 称":"蝶式绝缘子"
"单　 位":"个"
"数　 量":"1"
"序　":"5"
"名　 　 称":"穿　 钉"
"单　 位":"根"
"数　 量":"1"
"序　":"6"
"名　 　 称":"　 球头挂环"
"单　 位":"个"
"数　 量":"1"
（4） 导线在悬式绝缘子上悬挂的固定 1） 导线在直线杆塔上固定， 通常使用固定型悬垂线夹或释放型悬垂线夹， 见 图 11⁃64。 使用时先量出导线夹在线夹的位置， 并包扎铝包带， 然后将导线夹在线
夹中用卡子卡好， 最后将线夹用穿钉固定在绝缘子串的单联碗头上， 并上好弹簧销子。
2） 导线在耐张、 转角、 终端杆上的固定， 通常使用耐张线夹。 有时在终端杆 上可使用悬式和蝶式绝缘子组合的形式来挂导线， 见图 11⁃65， 但只适用于 10kV、 6kV的线路。
第三节 架空线路的防雷接地装置


架空线路中， 装有避雷线的杆塔本身、 避雷线、 杆上电气设备、 低压线路的中 性线及非沥青地面的居民区内， 无避雷线架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆 塔都必须可靠接地， 以防雷击， 并作为线路的接地保护。 其中低压线路的中性线应
做重复接地。
（一） 接地引线的安装
（1） 钢筋混凝土电杆， 通常都用其内主筋作为接地引线， 有的混凝土杆在制作 时已将上下端的接地端引出或加长， 给安装带来了方便， 避免了用电焊加长引线的 作业， 否则要动用电焊或气焊将主筋用同径的圆钢焊接加长， 然后将上端用钢制并
钩线夹将其与架空地线或中性线连接。
下端通常是在引线上焊接一块 300mm长、 4mm厚且开 2 个 ϕ16mm圆孔的镀锌
扁钢， 焊接处要涂沥青漆。 然后与由接地体引来的接地线螺栓连接， 接地线通常也 应用镀锌扁钢引来， 连接点同上， 螺栓必须有平垫、 弹簧垫。


（2） 预应力水泥杆不允许用主筋接地， 一般沿杆身另挂一根接地引线， 为了便 于用双沟线夹和避雷线连接， 一般使用 ϕ16mm镀锌圆钢或 50mm2 及以上的镀锌钢 绞线， 沿杆身每隔 1. 5m用抱箍卡子加以固定。 下端采用镀锌圆钢时做法同 （1）； 采用镀锌钢绞线时， 由接地体引来的接地线应用 ϕ16mm 镀锌圆钢， 与钢绞线用双
[沟线夹可靠连接。 抱箍卡子见图
图 抱箍卡子示意图]16镀锌圆钢 中16镀锌圆钢 30×3扁钢抱箍 M10螺栓 a) 混凝土杆 将管卡在圆圈内 20 3×30扁钢抱箍


11⁃66 （3） 铁塔本身可作为接地导体， 上端可用螺栓连接短节镀锌钢绞线， 然后再与
避雷线并沟线夹连接； 下端可直接与接地线螺栓连接。
（二） 接地体及接地线的安装
（1） 在杆塔四周 3 ～ 5m的地面上挖深 0. 8m、 宽 0. 4 ～ 0. 5m （以能进行安装为 宜） 环形地沟。
（2） 将 2500 ～ 3000mm的镀锌圆钢垂直打入沟内， 上留 100mm焊接接地线， 打
4 0 8
入根数一般为 3 ～ 5 根， 间隔应大于或等于 5m。 其根数以实测接地电阻为准， 接地 电阻大于规定值时， 应增加根数。
（3） 用 ϕ12 ～ ϕ16mm的镀锌圆钢或 5mm ×40mm的镀锌扁钢， 用电焊将环形沟 内的接地极焊接起来， 并引至杆塔接地引线处， 所有焊点应涂沥青漆防腐。
（4） 接地极引至杆塔出地平 2. 0m处用竹套管或镀锌角钢保护， 并用两个抱箍 将其与杆固定， 然后用黑、 白漆间隔段 50mm涂刷。
接地极安装好未与杆塔接地引线连接前应测试其接地电阻， 防雷接地电阻值应 小于 10Ω； 中性线接地的接地电阻值应小于 4Ω； 重复接地电阻值为 10Ω。 接地电


阻达不到要求时可增补接地极或换土。
（四） 重复接地的要求
低压架空线路的重复接地是指低压架空线路的中性线每隔 5 档 （或按设计规 定） 即接地一次， 方法要求同前所述。
（五） 防雷接地装置的安装要求
（1） 在倾斜地形上敷设接地体及接地线应沿等高线敷设， 防止因接地沟被雨水 冲刷而造成接地体外露。 接地体不宜有明显的弯曲。
（2） 所有材料必须镀锌处理。 （3） 采用搭接焊时， 搭接长度应符合下列规定： 圆钢为其直径的 6 倍， 并双面施焊； 扁钢为其宽度的 2 倍， 并四面施焊；
圆钢与扁钢连接， 搭接长度为圆钢直径 6 倍， 双面焊； 爆压连接， 爆压管的壁厚不得小于 3mm， 长度不小于： 搭接爆压管为圆钢直径的 10 倍； 对接爆压管为圆钢直径的 20 倍。
第四节 架空线路的测试及试运行
架空线路的上述安装内容结束以后， 应安排有关人员进行送电前的准备工作， 主要有巡线检查、 核对相序、 测试电气参数、 导线垂度、 安全距离、 电气间隙等及 整理有关安装记录、 技术资料。 所有内容均合格后才允许申请冲击试验或试运行。
（一） 巡线检查


1. 巡线检查携带的工具及备件  登杆脚扣、 安全带、 扳手、 锤子、 钢卷尺、 电工常用工具、 绑线、 放大镜、 望远镜、 接地摇表、 ϕ10mm 麻绳、 线路用各种规 格的螺母、 平光垫、 弹簧垫、 开口销子， 垂度尺、 铝包带、 防锈灰漆、 黄绿红相色 油漆、 油刷子、 油画笔、 无线报话机、 棉丝、 记录纸、 油笔及工具袋等。
2. 巡线检查的工作内容   线路较长时巡线可分成几个小组， 每组 2 ～ 4 人， 出 发前由总指挥布置任务， 指明负责的杆位、 杆塔编号及线路名称代号和相序的写
第十一章
（三） 接地极接地电阻的要求


法， 标注及其体位置。 发现问题后能当即处理的要尽力处理； 不能处理的将杆塔号 位、 问题部位及内容记录好， 再组织人力处理； 有重大紧急问题又不能处理时， 要 用报话机通知基地派人增援， 并讲明需要材料和机具。 检查要一杆一塔逐个检查、 每个杆塔不得漏掉任何部位。 几个人要分工明确， 精诚合作， 认真负责， 不得马 虎。 检查内容项目主要包括： （1） 杆身、 塔身、 横担有无歪斜超差， 杆上元件及金具的螺母是否松动、 有无 破损、 缺母、 缺垫、 开口销子是否完整且已对称劈开 60° ～ 90°， 金具有无开焊脱 锌或锈蚀； 绝缘子有无裂纹、 松动、 污渍、 绑扎是否正确或松动、 悬式绝缘子串是 否歪斜、 夹线元件安装是否正确、 牢固、 铝包带包扎长度及方法是否正确； 杆塔上 或导线上有无遗留杂物， 防震锤安装位置是否正确， 有无松动， 杆上受力部件有无 裂纹或变形或其他不妥。


（2） 相序是否正确， 特别是耐张、 转角、 分支等有跨接线的杆塔要核对连接是 否和原相序相同， 连接有无松动或接触不良， 连接方法是否正确， 导线及跨接线的 安全距离是否符合要求， 最大风摆时能否有短路的可能。 同杆架设不同电压等级的 线路时， 横担的距离是否符合规定。
（3） 用望远镜观测架空线有无断股、 背花， 接头是否良好、 有无同相导线在同 一档距内有两个接头； 对地面、 或跨越距离是否符合要求， 垂度有无变化， 重要线 路要实测垂度。 复核弧垂、 间距、 对地距离、 交叉跨越及与建筑物距离。
（4） 杆塔基础有无变化， 松动， 双杆位置偏差是否符合要求， 杆身、 塔身有无 缺陷。
（5） 拉线有无松动， 地锚有无异常， 螺栓有否生锈、 松动、 缺垫， 绑扎是否正 确， 有无松动散股， 拉线方向， 角度是否正确， 杆基、 拉坑堆土有无被雨水冲没或 踏平。
（6） 接地装置是否完整， 连接是否可靠牢固， 实测接地电阻， 其值是否在规定 之内， 有无漏装漏接或错接， 附加引线是否影响登杆。


（7） 越线架是否拆除， 临时接地线是否拆除， 临时拉线及地锚是否拆除， 有无 剩余水泥制件或其他材料， 有无遗留机具等。
（8） 有无其他不利于送电的因素或不妥， 如障碍物、 树木等是否影响送电等。 （9） 按照统一编号在杆塔的规定位置， 用统一字体书写杆塔编号， 线路代号， 标注相序。
（10） 用放大镜观测焊接杆的焊缝有无砂眼、 气泡、 裂纹或其他不妥， 受力较 大的杆塔有关焊接部位的观察也应符合要求。
（二） 绝缘电阻的测试
根据线路的电压等级选择合适的绝缘电阻测试仪、 进行绝缘电阻的测试。 低压 220 ／ 380V选用 500V绝缘电阻测试仪。
6 ～ 10kV选用 1000 ～ 2500V绝缘电阻测试仪。
6 0 8
测试时不得少于 2 人， 测试前必须将通至用户线路的跌落式熔断或隔离开关断
开， 低压线路须将用户的总开关拉掉。
低压 220 ／ 380V配电线路相与相、 相与地、 相与中性线的绝缘电阻应不小于 2MΩ。


6 ～ 10kV架空线路相与相、 相与地的绝缘电阻应大于等于 300MΩ。 同杆架设不同电压等级的线路时， 35kV与 10kV间的绝缘电阻应用 1000V的绝 缘电阻表测试， 阻值应大于 1000MΩ 以上； 10kV 与 220 ／ 380V 间的绝缘电阻应用
500V的绝缘电阻表测试， 阻值应→∞。 否则说明线混线或线间距离不够， 应查明 原因。
（三） 升压试验
对于 35kV及以上的线路应做升压试验， 升压试验与耐压试验相同， 一般应使
用三相升压器进行， 如无条件也可用单相升压器进行， 只将三相线路短接而已。
通常对于 35kV 线路升压时， 一般 500V 一个挡位， 间隔 1min； 当电压升至 30kV后 1000V一个挡位， 间隔 5min。 升至 35kV后应停留 30min， 并观察各个杆塔 的情况。 正常后， 应以 1000V一个挡位， 将电压升至 55kV， 且注意每挡时的情况， 间隔 1min。 55kV停留 5min， 试验完毕。
升压试验应派人分段监视， 随时将线路情况报告给试验台和总指挥， 派员应认 真负责。 升压试验杆塔上面不得有人。
（四） 合闸冲击试验


以上试验与检测合格后即可当天进行冲击合闸试验。 合闸前应通知并检查所有 人员不得在杆上； 检查所有用户或负载的开关应在断开位置并上锁或有人监护； 同 升压试验一样派人监视， 并携带报话机， 监视人员应逐个向总指挥报告准备完毕、 可以送电的请求报告。 总指挥接到所有观测点的报告后， 复核无误后， 即向供电部 门请求送电， 进行合闸试验。
合闸试验是在额定电压下， 对空载线路冲击合闸三次。 所谓冲击合闸就是将送 电开关合闸后再立即拉闸， 其时间间隔不做规定， 但应小于 30s； 每次拉闸后， 再 合闸其时间间隔应小于 20s。 合闸的过程中， 线路的所有绝缘不得有任何损坏。
（五） 试运行
冲击合闸试验成功后， 线路即可进行空载运行 72h。 空载运行时应加强巡视， 特别是夜间巡视最必要的， 观察有无异常、 有无闪络或其他不正常现象。 空载运行 时， 用户或负载的开关不得合闸且必须有人监护。 72h 空载试运行成功后， 即可付 之正式运行。


有些小容量变压器或者是公用的容量较小的变压器， 保护装置简单， 只有高低 压两侧的熔断器， 通常将变压器装在电杆上， 容量不大于 400kVA， 有的则装在杆
第十一章
第五节 室外变压器台的安装
下的混凝土台上， 容量不大于 800kVA， 我们将之称为室外变压器台或变台。 室外 变台常用于 10kV的配电线路里， 低压 220 ／ 380V， 中性点直接接地、 并有零线， 用
于低压动力及照明电路中。
一、 杆上变压器台
杆上变压器台有三种形式， 一种是双杆变压器台， 即将变压器安装在线路方向 上单独增设的两根杆的钢架上， 再从线路的杆上引入 10kV电源。 如果低压是公用 线路， 则再把低压用导线送出去与公用线路并接或与其他变压器台并列； 如果是单 独用户， 则再把低压用硬母线引入到低压配电室内的总柜上或低压母线上去， 见图
11⁃67。
另外一种是借助原线路的电杆， 在其旁再另立一根电杆， 将变压器安装在这两
根电杆间的钢架上， 其他同上。 因为只增加了一根电杆， 因此称为单杆变台， 见图
11⁃68。


另外， 还有一种变压器台， 是指容量在 100kVA以下， 将其直接安装在线路的 单杆上， 不需要增加电杆， 又常设在线路的终端， 为单台设备供电， 如深井泵房或 农村用电上， 见图 11⁃69， 称为本杆变台。
杆上变压器台， 安装方便， 工艺简单， 主要有立杆、 组装金具构架及电气元 件、 吊装变压器、 接线、 接地等工序。
（一） 测量挖坑立杆
测量、 挖土、 立杆同前。
（二） 组装金具和绝缘子
组装金具、 构件和绝缘子基本同前， 另外有以下几点： （1） 变压器平台及支架通常用槽钢及角钢制成， 用 U 形抱箍与杆连接， 变压 器安装在平台横担的上面， 应使储油柜侧偏高， 有 1％ ～ 1. 5％的坡度， 平台支架 必须安装牢固， 一般钢架应有斜支撑。
（2） 跌落式熔断器的安装。 跌落式熔断器安装在高压侧丁字形的横担上， 用针 式绝缘子的螺杆固定连接， 再把熔断器固定在连板上， 见图 11⁃70。 其间隔不小于 500mm， 以防弧光短路， 熔管轴线与地面的垂线夹角为 15° ～ 30°， 排列整齐， 高低 一致。


跌落式熔断器安装前应检查其外观零部件齐全， 瓷件良好， 瓷釉完整无裂纹、 无破损， 接线螺钉无松动， 螺纹与螺母配套， 固定板与瓷件结合紧密无裂纹， 与上 端的鸭嘴和下端挂钩结合紧密无松动； 鸭嘴、 挂钩等铜铸件不应有裂纹、 砂眼、 鸭 嘴触头接触良好紧密， 挂钩转轴灵活无卡， 用电桥或数字万用表测其接触电阻应符 合要求， 按图 11⁃70 放置时鸭嘴触头一经由下向上触动鸭嘴即断开， 一推动熔管或 上部合闸挂环即能合闸， 且有一定的压缩行程， 接触良好， 即一捅就开， 一推即 合； 熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象， 与铜件的结合紧密， 固定熔丝的螺钉其扣完 好， 与翼形螺母配套； 装有灭弧罩的跌落熔断器， 其罩应与鸭嘴固定良好， 中心轴


[8 0 8
图 双杆变压器台示意图]1300 300 2100 1700 2000 高压引下线 7000 5000 3000 3000 2250 至接地极 熔断器杆侧面图 变压器杆侧面图 B A 平面图 700 700 1000 0 2500 避雷器 铁丝 低压隔离开关 绑扎 ,2500 2500 高压杆 高压杆侧面图 侧面图 3000 变压器高压侧立面图 高压母线平面(8500mm) 低压隔离开关 低压直瓶 避雷器 低压母线平面(7500mm) 变压器低压侧立面图 高压直瓶


[图 单杆变压器台示意图
11⁃68]拉线 变压器 跌落式熔断器 变压器 避雷器 拉线 10#槽钢架 跌落式 熔断器 避雷器 避雷器变压器地线 抱箍卡子3 低压管通至设备柜 (侧面图) (平面图) 正面图)


图 本杆变压器台示意图
11⁃69
线应与合闸触头的中心轴线重合； 带电部分和固定板的绝缘电阻须用 1000 ～ 2500V 的绝缘电阻表测试， 其值不应小于 300MΩ， 35kV的跌落式熔断器须用 2500V 的绝
缘电阻表测试， 其值不应小于 500MΩ。 跌落式熔断器要按固体有机绝缘进行耐压 试验。
（3） 避雷器的安装。 避雷器通常安装在距变压器高压侧最近的横担上， 可用直 瓶螺钉或单独固定， 见图 11⁃71。 其间隔不小于 350mm， 轴线应与地面垂直， 排列
第十一章
整齐， 高低一致， 安装牢固， 抱箍处要垫
2 ～ 3mm厚耐压胶垫。
安装前的检查与跌落式熔断器基本相 同， 但无可动部分， 瓷套管与铁法兰间的 结合良好， 其顶盖与下部引线处的密封物 未出现龟裂或脱落， 摇动器身应无任何声 响。 用 2500V绝缘电阻表测试其带电端与 固定抱箍的绝缘电阻应不小于 5000MΩ。 对 FS型避雷器要进行工频放电试验。


避雷器和跌落式熔断器必须有产品合 格证， 没有试验条件的， 应到当地供电部 门进行试验。 避雷器和跌落式熔断器的规 格型号必须与设计相符， 不得使用额定电 压小于线路额定电压的避雷器和跌落式熔
断器。
[（4） 低压隔离开关的安装。 有的设计
图 跌落式熔断器安装示意图]跌落式熔断 器安装图 中17 60 38 34 158 熔断器固定板


[11⁃70
图 避雷器安装示意图]70 27 式 中18 二式 -130 避雷器固定板


11⁃71
在变压器低压侧装有一组隔离开关， 通常装设在距变压器低压器最近的横担上， 有 三极的， 也有三只单极的， 目的是更换低压熔断器方便。 其外观检查， 要求瓷件良 好， 安装牢固， 操动机构灵活无卡， 隔离刀刃合闸后应接触紧密， 分闸时有足够的 电气间隙 （≥200mm）， 三相联动动作同步， 动作灵活可靠。
（三） 变压器的安装和接线
变压器安装必须经供电部门认可的试验单位试验合格， 并有试验报告。
室外变台的安装主要包括变压器的吊装、 绝缘电阻的测试和接线等作业内容。 （1）
变压器的吊装
1） 卸车地点的土质必须坚实， 用汽车吊吊装时， 周围应无障碍物， 否则应无 载试吊一次， 吊臂和吊件能否躲过障碍物。
2） 变压器整体起吊时， 应将钢丝绳系在专供起吊的吊耳上， 起吊后钢丝绳不 得和钢板的棱角接触， 钢丝绳的长度应考虑双杆上的吊高。
3） 吊装前应核对高低压套管的方向， 避免吊放在支架之后调换器身的方向。 4） 吊装过程中， 高低压套管都不应受到损伤和应力， 器身的任何部位不得有 与他物碰撞现象。


5） 起吊时应缓慢进行， 当吊钩将钢丝绳撑紧即将吊起时应停止起吊， 检吊各 个部位受力情况、 有无变形、 吊车支撑有无位移塌陷， 杆上支架和安装人员是否已 准备就绪。
6） 全部准备好， 即可正式起吊， 就位时应减到最慢速度， 并按测定好的位置 落放在型钢架上， 吊钩先稍微松动， 但钢丝绳仍撑直； 先检查高低压侧是否正确， 坡度是否合格， 然后用 8＃镀锌铁丝将器身与电杆绑扎并紧固， 然后再松钩且将钢 丝绳卸掉。
无吊车时， 可用人字抱杆吊装， 现介绍常用的一种方法。
1）
吊具布置见图
11⁃72。 抱杆可用杆头 ϕ150mm的杉杆或 ϕ159mm的钢管， 长度 H由下式决定：
H = h ＋ 4h′
sinα
（11⁃1）
式中 h———变压器安装高度 （m）；
h′———变压器高度 （m）；
α———人字抱杆与地面的夹角 （°）；
α一般取 70°。
其中， 吊具可用手动葫芦或绞磨， 手动葫芦的规格应大于变压器重量； 绞磨、 滑轮、 钢丝绳及吊索应能承受变压器的重量并有一定的保安系数。 拖拉绳一般可用 ϕ16 ～ ϕ20mm钢丝绳， 地锚要可靠牢固， 不得用电杆或拉线地锚。


2） 所有受力部位检查无误后即可起吊， 吊装注意事项可参照立杆的部分内容。 当变压器底部起吊高度超过变压器放置构架 1. 5h ～ 1. 7h 时， 即停止起吊， 然 后用电杆上部横担悬挂的手动葫芦 （副钩）， 吊住变压器的吊索， 同时拉动其手链
使变压器向放置构架方向倾斜， 然后原吊钩缓慢放松， 而手动葫芦则将变压器缓慢 吊起， 且原钩放松和副钩起吊收紧应同步， 逐渐将变压器的重量移至副钩， 当到一 定程度时， 副钩再缓慢下降， 直至副钩将变压器的全部重量吊起时 （副钩的吊链
[2 1 8
图 吊具的布置示意图]手动葫芦1(主钩) 手动葫芦2(副钩) 拉链 拖拉绳 辅助拖拉绳 人字抱杆 汽车 地锚


11⁃72
与地面垂直时） 再将副钩缓慢下降， 同时松开原钩， 即可将变压器放落在构架上， 见图 11⁃73， 必要时应在杆的另侧设辅助拉线， 防止电杆倾斜。 用图 11⁃72 进行吊
[装时， 还可用另一方法， 将副钩手动葫芦取掉， 把拖拉绳换成由绞磨控制， 当主钩 手动葫芦将变压器起吊到一定高度时， 由绞磨慢慢将拖拉绳放松， 人字抱杆前斜， 即可把变压器降落在构架上。 这种方法对人字抱杆、 拖拉绳、 绞磨、 地锚及抱杆的 支点要求很高， 要正确选择， 并有一定的安全系数。 人字抱杆前斜后的垂直高度应 小于双杆顶部横担的高度。
图 吊装就位示意图]


11⁃73
同样将变压器放稳找正， 并用铅丝绑扎好后， 才可将副钩拆开， 取下。 取下
时， 不得碰击变压器的任何部位。
下面再介绍一种简便的吊装方法， 先把两杆顶部的横担装好， 并在垂直横担中 心的位置上向两侧作临时拉线或装置拖拉绳， 其余杆上金具暂不安装， 然后分别在 两杆同一高度 （应满足变压器安装高） 上挂一只手动葫芦， 挂手动葫芦时应先在
杆上绑扎一横木， 一般为 （100 ～ 150） 2 × 400mm 即可， 以防吊装时挤压钢筋混凝 土杆， 布置示意图见图 11⁃74。
[第十一章
图 11⁃74 简易吊装变压器 布置示意图]钢筋混凝土杆 横木示意 前后设置的 临时拉线或 拖拉绳


将手动葫芦的吊钩分别与变压器用钢 索系好， 并同时起吊， 一直变压器提升到 略高于安装高度， 这时预先装配合适的型 钢架由四人分别从杆的外侧合梯上 （不 得在变压器下方） 抬于杆的安装高度处， 并迅速将其用穿钉与杆紧固好， 储油柜侧 应略高一点， 并把斜支撑装好。 最后将变 压器缓慢落放在型钢架上， 找正后再用铅
变压器的简单检查与测试 11⁃75。
丝绑扎牢固， 见示意图 （2）
变压器在接线前要进行简单的检查与 测试， 虽然变压器是经检查和试验的合格 品， 以防万一。
[1） 外观无损伤， 无漏油， 油位正常，
图 将变压器落在型钢架上]前后设置的 临时拉线或 拖拉绳 合梯


11⁃75
附件齐全， 无锈蚀。
2） 高低压套管无裂纹、 无伤痕， 螺 栓紧固， 油垫完好， 分接开关正常。
3） 铭牌齐全， 数据完整， 接线图清 晰。 高压侧的线电压与线路的线电压相 符。
4 ） 10kV 高压线圈用 1000V 或 2500V绝缘电阻表测试绝缘电阻应大于 300MΩ， 35kV 高压线圈用 2500V 或 5000V绝缘电阻表测试绝缘电阻应大于 400MΩ； 低压 220 ／ 380V线圈用 500V绝缘电阻表测试绝缘电阻应大于 2MΩ； 高压 侧与低压侧的绝缘电阻可用 500V绝缘电阻表测试， 阻值应大于 500MΩ。
（3） 接线要求
变压器的接线
1） ① 和电器连接必须紧密可靠， 螺栓应有平垫圈及弹簧垫圈， 其中与变压器和
跌落式熔断器、 低压隔离开关的连接， 必须压接线鼻子过渡连接， 与母线的连接应 用 T形线夹， 与避雷器的连接可直接压接连接。 与高压母线连接时， 如采用绑扎
法， 绑扎长度不应小于 200mm。 ② 导线在绝缘子上的绑扎必须按前述要求进行， 见图 11⁃76。 ③ 接线应短而直， 必须保证线间及对地的安全距离， 跨接弓子线在最大风摆


时要保证安全距离。 ④ 避雷器和接地的连接线通常使用绝缘铜线， 避雷器上引线不小于 16mm2，
4 1 8
下引线不小于 25mm2， 接地线一般为 25mm2。 若使用铝线， 上引线不小于 25mm2， 下引线不小于
接线工艺 以图 来说接线工艺过程。
35mm2， 接地线不小于 35mm2。 2） 11⁃67 ① 将导线撑直， 绑扎在原线路杆顶横担上的直瓶上和下部丁字横担的直瓶上， 与直瓶的绑扎应采用终端式绑扎法， 见图 11⁃76。 同时将下端压接线鼻子， 与跌落 式熔断器的上闸口接线柱连接拧紧见图 11⁃77， 导线的上端暂时团起来， 先固扎在
[杆上。 待全部接好， 申请停电后再连接。
图 导线在直瓶上的绑扎]由原杆顶部引来 120 100~150 去避雷器 侧面图 平面图 去变压器 高压套管


11⁃76
图 导线与跌落式熔断器的连接
11⁃77 ② 高压软母线的连接分两步：
先将导线撑直， 一端绑扎在跌落式熔断器丁字横担上的直瓶上， 另一端水平通 至避雷器处的横担上， 并绑扎在直瓶上， 与直瓶的绑扎方式见图 11⁃76。 同时丁字 横担直瓶上的导线按相序分别采用弓子线的形式接在跌落式熔断器的下闸口接线柱
上。 弓子线要做成铁链自然下垂的引式， 其中 L1 相和 L2 相直接由跌落式熔断器的 下闸口由丁字横担的下方翻至直瓶上用图 11⁃76 的绑扎方法， 而 L3 相则由跌落式 熔断器的下闸口直接上翻至 T字横上方的直瓶上， 并按图 11⁃78 的方法绑扎。 而软
[母线的另侧， 均应上翻， 接至避雷器的上接线柱， 方法见图
图 导线在变台上的过渡连接示意图]绑扎方法 见图11-76 绑扎方法 见图11-76 去避雷器 前直瓶 由跌落式熔断 器上闸口引来


11⁃78
再将导线撑直， 按相序分别用 T形线夹与软母线连接， 连接处应包缠两层铅包 带， 另一端直接引至高压套管处， 压接线鼻子， 按相序与套管的接线柱接好， 这段
第十一章
导线必须撑紧。
③ 低压侧的接线。 将低压侧三只相线的套管， 直接用导线引至隔离开关的下 闸口， 导线撑直， 必须用线鼻子过渡。
将线路中低压的三根相线及一根零线， 经上部的直瓶直接引至隔离开关上方横 担上的直瓶上， 绑扎见图 11⁃76， 直瓶上的导线与隔离开关上闸口的连接见图 11⁃80， 其中熔断器与导线的连接可直接用上面的翼形螺栓压接， 同时按变压器低 压侧额定电流的 1. 25 倍选择与熔断器配套的熔片， 装在熔断器上。 其中零线直接
[压接在变压器中性点的套管上。
图 11⁃79 导线与避雷器 的连接示意图]绑扎方法 见图11-76 沿横梁及杆 引下与接地极焊接


[如果变压器低压侧供低压配电室用电， 则应按硬母线的安装进行， 如果变压器 专供单台设备用电， 则应设管路将低压引至设备的控制柜内， 见图 11⁃69。
④ 变压器台的接地。 变压器台的接地共有三个点， 即变压器外壳的保护接地， 低压侧中性点的工作接地， 再一个是避雷器下端的防 雷接地， 三个接地点的接地线必须单独设置， 接地极 则可设一组， 但接地电阻应小于等于 4Ω。 接地极的设 置同前述架空线路的防雷接地， 并将其引至杆处上翻]避雷器 与接地极可靠连接


1. 20m处， 一杆一根， 一根接避雷器， 另根接中性点和 外壳。 图 11⁃80 中也标出了低压隔离开关支架的接地。 接地引线应采用 25mm2 及以上的铜线或 4mm × 40mm镀锌扁钢， 其中， 中性点接地应沿器身翻至杆
处， 外壳接地应沿平台翻至杆处， 与接地线可靠连接； 避雷器下端可用一根导线串接而后引至杆处， 与接地 线可靠连接， 见图 11⁃81。 其他同架空线路。 装有低压
[6 1 8
图 11⁃80 低压侧的 连接示意图]熔断器 隔离开关 与接地极可靠连接


图 11⁃81 杆上变台 避雷器的接地示意图
隔离开关时， 其接地螺钉也应另外接线与接地体可靠连接。
（4） 变压器台的安装要求。 变压器应安装牢固， 水平倾斜不应大于构架根开的 1 ／ 100， 且储油柜侧偏高油位正常； 一、 二次接线应排列整齐， 绑扎牢固； 变压器 完好外壳干净， 试验合格； 可靠接地， 接地电阻符合设计要求。
（四） 测试和送电
全部装好接线完毕后， 应检查有无不妥， 并把变压器顶盖、 套管、 分接开关等 用棉丝擦拭干净， 重新测试绝缘电阻和接地电阻应符合要求。 将高压跌开式熔断器 的熔管取下， 按额定电流的 2 ～ 2. 5 倍， 选择高压熔丝， 并将其安装在熔管内。 高 压熔丝安装时必须伸直， 且有一定的拉力， 然将其挂在跌落式熔断器下边的卡环 内。
与供电部门取得联系， 在线路停电的情况下， 先挂好临时接地线， 然后将三根 高压电源线与线路连接， 通常用绑扎或 T形线夹的方法进行连接， 要求同前。 接好 后再将临时接地线拆掉， 并与供电部门联系， 请求送电。


合闸试验是分以下几步进行的： （1） 将低压隔离开关断开， 如无设低压隔离开关， 应将低压熔断器的熔丝先拆 下。
（2） 再次测量绝缘电阻， 如在当天已测绝缘电阻， 且一直有人看护， 则可不 测， 以防万一。
（3） 与供电部门取得联系， 说明合闸试验的具体时间， 必要时应请有关人员参 加， 合闸前必须征得供电部门的同意。
（4） 无风天气， 则先合两个边相的跌落式熔断器， 后合中间相的； 如有风， 则 按顺序先合上风头的跌开式熔断器， 后合下风头的。 合闸必须用高压拉杆， 戴高压 手套， 穿高压绝缘靴或辅高压绝缘垫。
（5） 合闸后， 变压器应有轻微的均匀 “嗡嗡” 声， 可用细木棒或旋具测听， 温升无变化， 无漏油、 无振动等异常现象。 应进行 5 次冲击合闸试验， 且第一次合 闸持续时间不得少于 10min， 每次合闸后变压器应正常。 然后用万用表测试低压测
电压， 应为 220 ／ 380V， 且三相平衡。
（6） 悬挂警告牌， 空载运行 72h， 无异常后即可带动负载运行。
二、 落地变压器台


落地变压器台是将变压器安装在地面上的混凝土台上， 其标高一致大于 500mm， 上面装有与主筋连接的角钢或槽钢滑道， 储油柜侧偏高。 安装时将变压器 的底轮取掉或装上止轮器。 其他有关安装、 接线、 测试、 送电合闸、 运行等与杆上 变台相同。
安装好后， 应在变压器周围装设防护遮栏， 高度不小于 1. 70m， 与变压器距离 应大于或等于 2. 0m并悬挂警告牌， “禁止攀登、 高压有电”。 落地变台布置见图
11⁃82。 安装方法基本同前。
[第十一章
注： 如无防雨罩时， 穿墙板改为户外穿墙套管。 图 室外落地变压器台布置图]250 250 250 150 150 2 50X50X5 角钢进线支架 1100 3500 300 350 1200 350 200 700 700 遮栏或刺网 2 1000 1000 2500 3000 平面图 400 13 19 15 13 16 16 400 19 15 3500 遮栏或刺网 3000 2500 8×200 1700 空内地面 室外 地坪 100 1500 至接地极 至接地极 2500 1500 2-2剖面图 1-1剖面图


11⁃82
8 1 8
架空线路经过安装测试及试运行后， 即可交付使用正式运行， 在全线竣工验收 时应做以下工作： （1） 清理现场杂物、 清点机具和剩余材料， 填入表格， 准备移交； 清点图样资 料； 处理赔偿农田青苗费、 劳务费等有关事宜。
（2）
竣工图   竣工图是在原图上， 根据设计变更或实际安装修正后的图样， 包括设
计变更的证明文件、 未按设计安装的各项明细表及附图、 建设单位有关人员的签证 等； 修正后的杆塔明细表； 各工序的安装记录表及检测记录。
隐蔽工程检查记录表及建设单位有关人员的签证   隐蔽工程包括底盘、 卡盘、 拉盘及底把、 坑深、 接地体、 土石方工程、 混凝土基础及配筋等地下埋设物等； 交 叉跨越记录及有关协议文件； 原材料、 设备合格证及试验报告、 记录； 空载运行记 录及检测记录； 原材料及设备清单； 工程验收检查记录； 杆塔编号、 偏移及挠度， 弧垂、 接头及修补位置数量， 跳线弛度及对杆塔各部的电气间隙， 线路对跨越物的 距离及与建筑物的距离等。


（3） 征求建设单位意见， 有条件的情况下应予以更正或修复。 （4） 全线验收。 由设计、 安装、 建设单位及供电部门的人员组成联合验收组进 行全线验收， 合格后即可交付使用。
（5） 近几年箱式变电所用得很多， 箱式变电所就是把变压器、 高低压开关设备 装设在一个铁箱内， 高低压均由电缆引入和引出。 安装方法可参照上述方法和第五 章的内容进行， 与之基本相同。
一、 准备工作
（一） 检查电缆安装预埋件及对土建工程的要求
（1） 预埋件应符合设计要求， 安装牢固， 有遗漏、 错误的应及时纠正。 有关电 缆安装的电杆、 钢索、 卡子、 管子、 支架等应符合设计要求， 并验收合格。
（2） 电缆沟、 隧道、 竖井及入孔检查井等处的地坪及内部抹灰等工作已结束， 养护周期已过， 并能踩踏， 且排水畅通。
（3） 电缆沟、 井、 隧道等处的土建施工临时设施、 模板及建筑废料等已清理干 净， 以利电缆的安装。 施工现场道路畅通， 盖板、 井盖备齐。


（4） 与电缆安装有关的建筑物、 构筑物的土建工程已由质检部门验收， 且基本 合格； 电缆线路敷设后， 不能再进行的土建施工工程应结束。 因此， 敷设前必须详 细阅读土建工程有关部位的图样或询问土建施工员， 否则不宜急于安装。
（5） 检查电缆安装所要经过的路线上有无障碍， 如有应排除。 电缆所要经过的 道路、 建筑物的基础、 电缆进户处应设有保护管， 其管径、 长度应符合要求， 没有 设置的应按要求设置。
第十一章
整理和提交以下资料：
第六节 电缆线路的施工准备
（二） 电缆保护管的加工及敷设
电缆保护管与建筑物有关的应在配合土建中预埋， 明装的则应在电缆安装前进 行敷设， 埋于室外地下的保护管则应在挖沟时敷设。 电缆保护管的加工及敷设应按 下述要求进行。
（1） 金属管不应有穿孔、 裂缝、 显著的凹凸不平及严重锈蚀， 管子内壁应光滑 无毛刺。 电缆管在弯制后不应有裂或明显的凹瘪现象， 弯扁度一般不大于管外径的 10％ ， 管口应做成喇叭形并磨光， 以防滑伤电缆。


（2） 硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所， 在易受机械损伤的地方， 应 露出地面， 并用钢管进行保护。 在受力较大处直埋， 应用厚壁塑料管， 必要应改用 金属管。
（3） 钢制电缆管选择时， 其内径不应小于电缆外径的 1. 5 倍， 混凝土管， 陶土 管， 石棉水泥管， 其内径不应小于 100mm。 常用电缆钢制保护管的管径可按表 11⁃11 选择。
表 11⁃11   电缆钢制保护管管径选择表


[表 11⁃11   电缆钢制保护管管径选择表
（4） 电缆与铁路、 公路、 城市街道、 厂区道路交叉时， 敷设的保护管， 其两端 应伸出道路路基两边各 2m， 伸出排水沟 0. 5m， 在城市街道， 厂区道路应伸出路]

"钢管直径 ／ mm":"1kV"
"纸绝缘三芯电力电缆截面积 ／ mm2":"6kV"
"四芯电力电缆 截面积 ／ mm2":"10kV"

50 ≤70 ≤25  ≤50

70 95 ～ 150 35 ～ 70 ≤50 70 ～ 120

80 185 95 ～ 150 70 ～ 120 150 ～ 185

100 240 185 ～ 240 150 ～ 240 240
（4） 电缆与铁路、 公路、 城市街道、 厂区道路交叉时， 敷设的保护管， 其两端 应伸出道路路基两边各 2m， 伸出排水沟 0. 5m， 在城市街道， 厂区道路应伸出路
面； 其保护管的埋深， 凡是有车辆通过的应大于 1m。 敷设电缆前应将管口用木塞 堵严。
（5） 电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆最小弯曲半径的规定， 见表 11⁃12， 每根管最多不超过三个弯， 直角弯不应多于两个。


（6） 电缆管明装时， 必须埋设支架， 不宜将管子直接焊在支架上， 应用 U 形 卡子固定， U形卡子应用钢筋制作， 镀锌处理， 螺纹与螺母应配套， 其直径应由管 外径决定， 一般为 ϕ6 ～ ϕ10mm。 支架必须牢固， 应用水泥砂浆浇注或预埋， 埋入 部分有鱼尾， 或者将支架焊接在预埋好的 T形铁件上， 不得将支架钉入墙内。 电缆 管支持点的距离， 一般按表 11⁃13 中的数值确定。 使用塑料管时， 直线长度超过 30m时， 应加装塑料波纹管或塑料线盒， 作为补偿装置。
（7） 金属管的连接一般采用螺纹管接头或短节套接， 采用短节套接时， 应选用 大一级的钢管， 长度由电缆管直径而定， 但不应小于电缆管外径的 2. 2 倍， 套好后
0 2 8
两端焊牢焊严； 如采用螺纹连接， 一般应在螺纹处包缠塑制生料带密封。
表 11⁃12   电缆最小弯曲半径


[表 11⁃12   电缆最小弯曲半径
 注： 表中 D为电缆外径。]

"电　 缆　 型　 式":""
"多芯":"控　 制　 电　 缆"
"单芯":"10D"

"电　 缆　 型　 式":"橡皮绝缘 电力电缆"
"多芯":"无铅包、 钢铠护套"
"单芯":"10D"

裸铅包护套 15D

钢铠护套 20D

聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D

"电　 缆　 型　 式":""
"多芯":"交联聚乙烯绝缘电力电缆"
"单芯":"15D 20D"

油浸纸绝缘 电力电缆 铅　 　 包 30D

铅　 　 包 有铠装 15D 20D

"电　 缆　 型　 式":"无铠装"
"多芯":"20D"
"单芯":""

"电　 缆　 型　 式":"自容式充油 （铅包） 电缆"
"多芯":""
"单芯":"20D"
 注： 表中 D为电缆外径。
表 11⁃13   明装电缆保护管支持点间的距离


[表 11⁃13   明装电缆保护管支持点间的距离
利用金属保护管作接地线， 螺纹连接处要焊接跨接线， 跨接线及管路与地线的 连接应在未穿电缆前进行。]

薄壁钢管 厚壁钢管

20 以下 1. 0 1. 0 1. 5

32 ～ 40 1. 5 — —

40 ～ 50 以上 — 2. 0 2. 5

50 以上 2. 0 — —
利用金属保护管作接地线， 螺纹连接处要焊接跨接线， 跨接线及管路与地线的 连接应在未穿电缆前进行。
（8） 硬质塑料管的连接一般用插接或套接， 插入深度由管径而定， 一般为管子 内径的 1. 1 ～ 1. 8 倍。 在插接前先涂上胶合剂， 且粘牢密封； 套接时， 套管两端应
塑焊， 封严。
（9） 钢管应涂防腐漆， 明装时应先涂防锈漆后色漆， 但埋入混凝土内的可不涂 漆； 采用镀锌管时， 锌层脱落后应补防腐漆。 管子的电焊处， 焊好后必须涂防腐漆 （暗装） 或防锈漆和色漆 （明装）。
第十一章
（10） 引至设备的电缆管管口处， 应便于与设备连接且不妨碍设备拆装和进出， 并列敷设的电缆管管口应排列整齐并加之固定。


（11） 敷设混凝土、 陶土、 石棉水泥等材质的电缆管时， 其沟内地基应坚实、 平整， 一般用三合土垫平夯实即可， 通常应有不小于 0. 1％的排水坡度； 管内表面 应光滑， 连接时管孔要对正， 接缝严密， 以防水或泥浆渗入， 一般用水泥砂浆抹 严。
（12） 各种管路的埋深应与电缆允许埋深对应。 （13） 金属管的埋没， 应尽量避开严重腐蚀的地域， 否则应改变安装电缆的方 法， 并采用耐腐蚀电缆， 如钢索悬架空敷设或隧道敷设等方法。
（三） 电缆支架的制作与安装
电缆支架已在配合土建中预埋。 图 11⁃92 列出了几种常用的电缆支架的结构图 形及安装方法供读者参考。 支架的制作， 钢材应平直且无明显弯曲， 下料误差应在 5mm范围以内， 切口应无卷边、 毛刺； 焊接应牢固， 无显著变形， 各横撑间的垂 直净距应符合设计要求， 其偏差不应大于 5mm； 支架应防腐处理， 湿热、 盐雾、 化学腐蚀场所应特殊防腐处理。
（四） 电缆的运输， 保管及试验
（1）
电缆的运输


1） 在运输装卸过程中， 与导线的线轴一样， 不应使电缆及电缆盘受到损伤， 严禁将电缆盘直接由车上滚下。 电缆在运输、 装卸及贮存时都应立放， 禁止平放， 见图 11⁃37， 从出厂到安装前所有的过程都应保持立放。
2） 运输或滚动电缆盘前， 必须检查电缆盘的牢固性， 否则应先加固。 充油电 缆至压力箱间的油管应妥善固定， 使其不受损伤。 滚动电缆盘时必须顺着电缆的缠 紧方向滚动， 道路应平整， 滚动时不得跨骑凸物， 以免挤伤电缆， 见图 11⁃83。
11⁃83 （2）
电缆的存放保管
1） 电缆应集中且分类存放， 盘上应注明型号、 规格、 额定电压、 长度或重量， 或有标牌、 标签； 盘与盘之间、 类与类之间应有通道； 地基应坚实平整、 易排水， 否则应在地面上垫以枕木； 橡胶护套电缆、 充油电缆应有防日晒的措施。
2） 电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好， 并应存放在干燥的室内。
[2 2 8
图 滚动电缆盘的方法]严禁挤压 严禁挤压


3） 电缆头的瓷套存放时应有防止受到机械损伤的措施， 其包装应在进厂前的 试验时打开， 外观检查合格后应将包装重新装好。 安装时再度检查。
4） 电缆存放期间， 应每三个月检查一次， 保持木盘的完整、 标志齐全、 封端 严密、 铠装无锈蚀， 发现不妥或缺陷应及时处理， 禁止漏油或滴油。
5） 电缆的存放处应有严格的管理制度， 严禁将火源带进现场， 因工程上需要 动火时， 必须有动火证， 且有一定规范的操作规程及防范措施。
（3）
电缆的检查和试验
1） 电缆及附件运到现场后， 应进行检查， 产品的技术文件应齐全， 如合格证、 说明书、 试验记录、 标志等； 电缆的型号、 规格、 电压等级、 绝缘材料应符合图样 要求， 附件应齐全； 电缆的封端必须严密， 当经外观检查有怀疑或发现漏油、 滴油 痕迹时， 应进行潮湿判断与试验； 包装完整无损伤。
2）
电缆安装敷设前的试验。
① 绝缘电阻的测试。 规范对绝缘电阻的测试未做阻值的规定， 一般情况下， 电力电缆应按下述要求进行， 作为电缆开封或送电前绝缘状况的依据， 见表 11⁃14。 测量时的温度不在20℃时应进行换算。


表 11⁃14   电力电缆绝缘电阻阻值表
[表 11⁃14   电力电缆绝缘电阻阻值表
第十一章]
"电压等级 及类别":"3kV及以下粘性油浸"
"使用绝缘电阻表规格 ／ V":"1000"
"绝缘电阻内容":"相⁃相 相⁃地 （铅包）"
"换算到长 1km， 20℃时的绝缘电阻 ／ MΩ":"≥50"


"电压等级 及类别":"3kV及以下干绝缘"
"使用绝缘电阻表规格 ／ V":"1000"
"绝缘电阻内容":"同上"
"换算到长 1km， 20℃时的绝缘电阻 ／ MΩ":"≥100"
"电压等级 及类别":"6 ～ 10kV"
"使用绝缘电阻表规格 ／ V":"2500"
"绝缘电阻内容":"同上"
"换算到长 1km， 20℃时的绝缘电阻 ／ MΩ":"≥200"
"电压等级 及类别":"35kV"
"使用绝缘电阻表规格 ／ V":"2500 ～ 5000"
"绝缘电阻内容":"同上"
"换算到长 1km， 20℃时的绝缘电阻 ／ MΩ":"＞ 500"
第十一章
换算方法可用下式进行：
（11⁃2）
式中 Rt———换算后的绝缘电阻值 （MΩ ／ km）；  αt———绝缘电阻温度系数， 见表 11⁃15；  RL———被测电缆绝缘电阻的测定值 （MΩ）；  L———被测电缆的长度 （m）。
测量结果， 三相不平衡系数一般不大于 2. 5。 无封端的橡胶、 塑料电力电缆， 即可用摇表按上述接线方法进行绝缘电阻的测
量， 测量前可用蘸有汽油的棉丝将端头的线芯擦干净或者用锯将端头锯 10 ～