text: Planung einer neuen Heizungsanlage - Umbau einer alten Holzheizung auf Guntamatic - FranzAM - Errichtung neuer Heizungsanlagen - Gemeinschaftsforum des Holzheizer - Holzvergaser - Forum
  Planung einer neuen Heizungsanlage - Umbau einer alten Holzheizung auf Guntamatic - FranzAM
  # 186813
  Winter Holz, Sommer Erdgas
  auf 500 hm, in der Altstadt zwischen 2 Häusern
  Historisches Haus mit Mauerdicke bis zu einem Meter. Fenster neu
  50000kwh Gas incl. Warmwasser
  Scheitholz, bis 3x täglich. Holzart gemischt, je nachdem was der Biber fällt. Hauptsächlich Birke, Pappel und Fichte/Kiefer
  Momentan steht Guntamatic BMK 50 an erster Stelle
  Warmwasser bleibt am Gas
  Der Installateur schlägt platzmäßig bedingt 3x 850l vor
  ja, der Austausch der Heizung ist ein muss, da die alte die künftigen Werte nicht mehr erfüllt.
  ja, ist aber für den ersten Eindruck etwas happig
  ja. Holz ist kein Problem. Es fällt immer genug an.
  da unsere alte Holzheizung ( Viessmann Longola ) die Werte nicht mehr bringt, müssen wir aufrüsten. Bis jetzt steht die Heizung im Keller und lief als Direktheizung ohne Puffer. Also Holz schüren nur bei richtiger Kälte, sonst brachte man die Energie fast nicht weg. Nachts oder wenn man nicht einschürt läuft die Gastherme. Das hieß im Winter alle 2 Stunden nachschüren und Holz in den Keller tragen. Da man aber nicht jünger wird, wollen wir den Ofen in einem Nebenraum im Erdgeschoss aufstellen. Von dort sollen Vor- und Rücklauf über ca. 15 Meter in den Keller geleitet werden. Dort sollen auch die Speicher stehen und an das bestehende System angeschlossen werden. Sonst müssten wir das ganze Haus fast neu verrohren. Jetzt hab ich von meinem Installateur ein Angebot bekommen, das ich fast als etwas hoch einstufen würde. Der BMK 50 plus Puffer und Zubehör liegt bei ca. 18500€ netto, für die Montagekosten rechnet er mit ca. 10000€ netto, plus hydraulischem Abgleich 1650€. Alles in allem wären das ca. 33000 brutto. Dazu käme dann noch ein neuer Edelstahlkamin.
  Ist das ganze realistisch, oder hat wer noch Vorschläge wie man sowas besser und/ oder einfacher machen kann? Das Problem ist einfach, dass die Hütte schon 400 Jahre alt ist.
  Post was edited 1 time, last by FranzAM ( May 11th 2021, 8:48pm ).
  # 186820
  Du hast Deine Daten eingestellt und wartest nun auf unsere Antworten. Zu Deiner beheizenden m² benötigst Du schon einen großen Kessel mit einem entsprechenden Puffer Volumen. Dieses Verhältnis soll so groß sein, das die vollen Puffer ausreichen die gesamte Wohnfläche im Winter 24 Std warm halten soll. Um diese Puffer voll zu bekommen aber auch gleichzeitig Wärme in die Wohnfläche zu pumpen gehört eben diese gr. Kw Leistung.
  Die angedachten 3 Puffer mit nur gesamt 2250 lt ist aus meiner Sicht viel zu klein. Da wirst Du ein Sklave Deiner Heizung werden und dauern nachlegen müssen, weil der Wärmebedarf d.h. die Puffer nur leer sind der Kessel liefert in den Wohnbreich und was überschüssig ist geht in die Puffer.
  Unsere Experten werden sich auch noch melden wenn auch einige schon in der Sommerpause sind.
  May 14th 2021, 3:12pm
  Hallo @FranzAM,
  Sind die 50 000kWh wenn du nur Gas heizt oder ist das
  Gas und Holz zusammen?
  Oder sind das 50 000kWh Gas + Holz?
  Wie viel Holz sind das dann noch?
  Mit dem Guntamatic hast du dir aber gleich auch den teuersten Porsche offerieren lassen!
  Top Kessel, wird lange halten, ich denke aber, dass du da ähnlich gute Kessel mit günstigeren Preisen finden würdest... zB: Hargassner, Fröling, etc..
  Aus der Ferne kann man über den Aufwand zur hydraulischen Einbindung des neuen Kessels an neuem Ort wohl nichts sagen, ausser Kaffeesatz lesen!
  # 187072
  May 26th 2021, 12:45pm
  @HJH 50000 kwh sind nur Gas bei Warmwasser, Heizung und Gasherd im Wirtshaus. Leider hängt in der alten Hütte alles zusammen.
  Zum Guntamatic meinte mein Heizungsbauer, dass der als Allesfresser am unkompliziertesten wäre...
  # 187097
  Um die benötigte Leistung eines Kessels annähernd beurteilen zu können,
  sollte man die GESAMTE Energiemenge eines Jahres wissen.
  Besser wäre auf die letzten Jahre gemittelt.
  Welche Mengen an Energie benötigst du jährlich (Gas+Öl+Holz oder weiter Brennstoffe)
  Zähle einfach die m³, Ltr., ster auf.
  Dann kann man aus der Gesamt-Energiemenge eines Jahres deine Heizlast
  bei der regional niedrigsten Außentemperatur ermitteln.
  Das wieder ist die Grundlage der Auslegung der Heizungsanlage.
  # 187110
  May 27th 2021, 8:43pm
  Hallo FranzAm,
  Meine freie Einschätzung:
  Der Puffer ist zu klein ausgelegt, denn wenn das Haus in der Verbrennungsphase zu wenig Energie abnimmt ( Übergangszeit) dann können die Puffer das nicht aufnehmen. Du müsstest dann wenig und immer wieder auflegen. Das Konzept sollte ein ausgewogenes Verhältnis sein. Also z.B.: einmal Kessel voll und dann sollten die Puffer und dein Haus gut bedient sein.
  Ich musste bei meinem BMK 30KW 3x1000l, als es milder wurde, schon weniger Holz in den Kessel legen weil die Abnahme fehlte.
  Jürgen hatte es auch schon erläutert, kann da nur zustimmen.
  -Die Größe vom HV zur Fläche hört sich schlüssig an.
  -Die Kosten sind grob in dem Rahmen wo sie sein sollten.
  Aber es kommt auch auf die erforderlichen Arbeiten im Bereich der Hydraulik an.
  Andere Vorteile des BMK sind bekannt?
  Noch ein Tip, schau dir verschiedene HV an. Achte auch mal auf die Arbeit beim wöchentlichen reinigen.