text: Tasterschaltung Registrieren Hilfe Angemeldet bleiben? Forum Neue Beitr�ge Hilfe Kalender Community Gruppen Bilder & Alben Benutzerliste Aktionen Alle Foren als gelesen markieren N�tzliche Links Heutige Beitr�ge Forum-Mitarbeiter anzeigen Wer ist online Blogs Forenregeln Impressum Mitarbeiter Erweiterte Suche Forum GEB�UDE- UND HAUSTECHNIK SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Tasterschaltung Ergebnis 1 bis 10 von 10
  Thema: Tasterschaltung LinkBack LinkBack URL About LinkBacks Bookmark & Share Digg this Thread!Add Thread to del.icio.usBookmark in TechnoratiTweet this threadWong this Thread! Themen-Optionen Druckbare Version zeigen Thema durchsuchen Erweiterte Suche Anzeige Linear-Darstellung Zur Hybrid-Darstellung wechseln Zur Baum-Darstellung wechseln 28.12.2008, 20:28 #1 Zebie Neuer Benutzer
  Schlitzeklopfer Registriert seit 10.12.2008 Beitr�ge 16 Tasterschaltung
  Wie realisiere ich mit einer Logo von Siemens eine Tasterschaltung? villeicht mit Bsp.?
  Und wie steuere ich einen anderen Ausgang zeitlich? SPrich um 19uhr an z.b. Vielen Dank im vorraus
  Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren 29.12.2008, 12:22 #2 Elektrohauer Erfahrener Benutzer
  Strippenstrolch Registriert seit 16.07.2008 Ort Gelsenkirchen Beitr�ge 123 AW: Tasterschaltung
  Hallo. Was meinst du mit Tasterschaltung? K�nntest du das etwas genauer beschreiben? Ich wei� damit nichts anzufangen.
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 29.12.2008, 15:54 #3 Zebie Neuer Benutzer
  Schlitzeklopfer Registriert seit 10.12.2008 Beitr�ge 16 AW: Tasterschaltung
  Ich m�chte mit der Logo, eine Tasterschaltung realiesieren, wie man sie kennt mit Tastern und einem Relais...Nur will ich das in Logo als Programm schreiben?!
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 29.12.2008, 16:23 #4 Anni Boardinventar
  Lizenz zum L�ten Registriert seit 11.11.2005 Beitr�ge 1.275 AW: Tasterschaltung
  ...meinst du es geht schneller wenn du das Thema 2 mal aufmachst ?
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 29.12.2008, 16:55 #5 Zebie Neuer Benutzer
  war unbeabsichtigt...habe hinterher erst das mit SPS, Moeller usw. gesehen
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 29.12.2008, 19:07 #6 Elektrohauer Erfahrener Benutzer
  Also wenn ich das richtig verstehe m�chtest du eine Sch�tzschaltung per Logo ralisieren. Falls es die einfache Schaltugn "Ein" - "Aus" sein soll ist die Sache v�llig unkompliziert. Du brauchst zwei Eing�nge I1/I2, ein RS Glied und einen Ausgang Q1 f�r das Sch�tz/Relais. Den Eingang zum R�cksetzten des RS Gliedes musst du negieren, da zum ausschalten immer ein �ffner verwendet wird. Ich habe dir noch einen Screenshot angeh�ngt. Hoffe mal das ich dir damit helfen konnte, da deine Angaben nicht ganz so genau waren.
  Miniaturansichten angeh�ngter Grafiken Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 01.01.2009, 09:59 #7 gammelwanne Erfahrener Benutzer
  Strippenstrolch Registriert seit 14.11.2008 Beitr�ge 125 AW: Tasterschaltung
  es gibt in der LOGO!Soft auch die Funktion Stromsto�schalter.
  Wird der Eingang einmal bet�tigt ist der Ausgang 1 wird der Eingang wieder bet�tigt ist der Ausgang 0. Es kommt dabei aber glaube ich auf die Version der LOGO! an, ob die Funktion schon unterst�tzt wird.
  Es gibt auch einen Komfortschalter heisst der glaube ich, der macht beim ersten Tasten das Licht an und beim zweiten Tasten das Licht wieder aus. Zus�tzlich geht das Licht nach einer eingestellten Zeit wieder aus (Treppenlichtfunktion).
  Wenn ich mich recht erinner kann man damit soger eine Funktion einstellen, dass wenn man den Taster l�nger als 2 sekunden gedr�ckt h�lt das Licht so lange anbleibt bis der Taster erneut bet�tigt wird... Je nach Version gibt es auch eine UHR-funktion mit der man zu bestimmten Zeiten einen Ausgang schalten kann... MfG Andy
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 01.01.2009, 10:37 #8 Elektrohauer Erfahrener Benutzer
  Der Komfortschalter verf�gt �ber die selbe Funktion, wie das RS Glied. Er hat nur den Zusatz der einstellbaren Ein- und Ausschaltverz�gerung. Das Stromsto�relais w�re auch eine Alternative. Aber mit dem Stromsto�relais wird wirklich nur bei Treppenhausschaltungen gearbeitet. Sch�tze und Relais werden so gut wie nie damit angesteuert, da man daf�r ein RS Glied verwendet. Beim Stromsto�relais muss man auch wieder die Vorr�nge des Eingangs und des Ausgangs festlegen und das wird dann etwas komplizierter. Also besser beim RS Glied bleiben!!!
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 01.01.2009, 13:06 #9 gammelwanne Erfahrener Benutzer
  Ja ich bin auch davon ausgegangen, dass der TE weil er schrieb er wolle eine Tasterschaltung und einen Ausgang ab 19 Uhr schalten, mit der LOGO eine Lichtschaltung f�r z.B. Flurlicht und aussenbel. zu realisieren. Das war aber nur geraten zum Verwendungszweck wurde ja noch nichts geschrieben.
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 01.01.2009, 13:12 #10 Elektrohauer Erfahrener Benutzer
  Ok. Mein Fehler. Habe die Zeitangabe nicht mehr im Kopf gehabt. Sorry nochmal. Aber da kann man dann ein Zeitschaltglied zwischen setzten. Da hast du dann nat�rlich recht. Aber daf�r w�re die Wochenschaltuhr angebrachter.
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren « LOGO ALPHA Moeller oder was?
  | Logo Hilfe!!! » Aktive Benutzer Aktive Benutzer Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, G�ste: 1) Lesezeichen Lesezeichen Mister Wong YiGG.de Google del.icio.us Berechtigungen