text: Thema: Hilfe, Warmwasserzufuhr unterbochen!
  Beitr�ge 372	Hilfe, Warmwasserzufuhr unterbochen!
  nun versteh ich gar nix mehr: Unser Reihenendhaus BJ 2001 mit Hydrotherm Brennwerttherme hat 2 B�der, eines im OG mit Dusche und Waschbecken und eines im DG mit Dusche, Bad und Waschbecken.
  Habe dann alles kontrolliert und festgestellt, dass WW im Bad und Dusche im DG nicht mehr l�uft.
  Ich kann mir das nicht erkl�ren, denn am Waschbecken kommt ja was und alles h�ngt am selben Strang. Heizung ist auch OK, zumindest keine Fehlermeldung.
  Nachdem ich ja schon in einem anderen Beitrag �ber das Thema vom m�glichen einfrieren von Wasserleitungen im Altbau geschrieben habe, w�re das f�r mich die einzig m�gliche Ursache.
  Aber das hier ist kein Altbau. Vor allem ist Kaltwasser �berall vorhanden, nur das WW nicht. Bad und Dusche befinden sich an der 30er YTONG Aussenwand. Kann es da so arg reinfrieren? Wir hatten nur -17 Grad. Vor allem war die Temperatur im Badezimmer bei 16 Grad und die Heizk�rper, die ebenfalls an der Aussenwand sind funktionieren ja auch.
  Was k�nnte hier die Ursache sein?
  Anzeige Hilfe, Warmwasserzufuhr unterbochen!
  diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.	Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren 07.01.2009, 09:08
  Beitr�ge 34,325	Danke f�r das Vertrauen.
  Aber per I-Net in Wandquerschnitte zu schauen, ob dort Eispropfen sitzen, ist selbst unseren Glaskugeln nicht m�glich.
  das ist mir auch klar, ich m�chte ja nur eine Einsch�tzung ob das die einzige Ursache sein kann oder andere M�glichkeiten in Betracht kommen.
  Beitr�ge 7,468	Draussen - 17 Grad, Drinnen +16 Grad ... Verrohrung hinter ner Trempelwand k�nnte reichen zum Gl�ck der eingefroren Rohrleitung. Da reicht ein kleines St�ck an der D�mmung nicht ganz optimal verarbeitet .... oder die Leitung liegt irgendwo ungeschickt ...
  das ist ja meine Sorge. Ich merke davon ja nix und wenn ich mir vorstelle , wenn das taut und die Leitung richtig aufplatzt l�uft ja der ganze Dachboden voll Wasser.
  Habe schon einen Wassermelder aufgestellt und Anweisung gegeben bei Ausl�sung den Haupthahn zuzudrehen.
  Andererseits sind das ja Kunststoffr�hre (Schiebh�lsensystem), die sollten doch ein bisschen Ausdehnung abk�nnen, oder?
  2 B�der, eines im OG mit Dusche und Waschbecken und eines im DG mit Dusche, Bad und Waschbecken.
  Beitr�ge 372	ja, das funktioniert. Die Rohre zum OK laufen durch einen Installationsschacht im Haus. Da kann nichts einfrieren. Der Schacht ist an der Wand zum Nachbarn und das Bad im OG auch. Das Bad im DG ist an der Aussenwand. Ich kann mir das nur so erkl�ren, dass wie Leitungen f�r das WW anders verlaufen als Kaltwasser, denn diese sind frei und auch das Waschbecken, das nicht an der Aussenwand im DG liegt bekommt WW.
  Beitr�ge 6,190	...ja, -17�C in Verbindung mit einer kleinen Undichtikeit in der Geb�udeh�lle reicht v�llig aus um eine WW leitung ohne Zirkulation einfrieren zu lassen (Erfahrungswert).
  Die Leitung kann es unbeschadet �berlestehen. Das d�rfte aber auch vom Material der Leitung abh�ngen (Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff)
  Beitr�ge 372	das sind REHAU-Rohre mit diesem Schiebeh�lsensystem, zumindest kein Billigschrott.
  Naja...so 2 Monate nach Kauf und Einzug musste ja mal ein Mangel auftreten, h�tte mich gewundert wenn nicht und ein Gutachten h�tte mich davor nicht�bewahrt
  Beitr�ge 372	so, habe jetzt rausgefunden, welche Firma das damals gemacht hat. Die konnten sich erinnern und meinten, die Leitungen verliefen im Estrich, nicht im Tremel und wollen die Pl�ne raussuchen.
  Beitr�ge 7,468	Fang trotzdem mal an kr�ftig zu heizen.
  Beitr�ge 372	Heizung hab ich schon aufdrehen lassen. Nun ist zu hoffen, dass nach dem Auftauen nicht gleich alles unter Wasser steht.
  Die Rohre sind wohl PE-X Rohre von REHAU. Wenn alles klappt muss jedenfalls ne L�sung her und wenn ich das WW nachts �ber einfach laufen lassen, dann kann sicher nichts einfrieren, zumindest ab -10 Grad, denn bis -14 Grad letzte Nacht hat es noch unbeschadet �berstanden.
  Aber das ist schon irre....ne WW Leitung in einem fast neuen Haus die einfriert....h�tte ich mir nie vorstellen k�nnen!
  Beitr�ge 936	Liegt dort eine Zirkulationsleitung? Das w�re doch die einfachste L�sung. Dann die Pumpe temperaturgesteuert mit Aussentemperaturf�hler schalten. Zitieren Nach oben
  das Wasser l�uft wieder. Habe es nicht mehr ausgehalten und bin nachhause gefahren. Im Heizungsraum war vor dem Trempel eine Rigips-Platte geschraubt. Die hab ich abgeschraubt und dahinter war eine weitere Rigips-Wand, die "Normale" tapezierte, mit 2 L�chern drin. Dort verlaufen 3 PE-X Rohre mit einer schwarzen Ummantelung, sieht aus wie ein gerippter Staubsaugerschlauch, sowie das Abwasserrohr. Vollgestopft mit D�mmfetzen. Da habe ich dann mal die Hand richig weit rein (aua, das tut weh) und es f�hlte sich nicht sehr kalt an. Wie dem auch sei. Von den 3 Leitungen, die DIREKT nebeneinander verlaufen, ist auf jeden Fall 1 WW und 1 KW. Die 3. kann ich nicht einordnen. Habe dann WW im Bad aufgedreht, nat�rlich passierte nix. Dann eine halbe Minute in den Trempel gef�nt, Kabel war aber zu kurz. Als ich dann in den Keller bin um Verl�ngerungskabel zu holen, h�rte ich es oben schon pl�tschern. WW l�uft also wieder. Eine Zirkulationsleitung gibt es nicht.
  Habe dann Heizung ausgeschaltet und alle Wasserverbraucher abgestellt und mir die Wasseruhr angeschaut. Es bewegt sich lediglich diese kleine R�dchen, dass aber schon bei einem tropfenden Wasserhahn aktiv wird. Das k�nnte jetzt ein extrem minimales Leck, Undichtigkeiten oder Druckschwankungen sein.
  Mir kommt das alles recht merkw�rdig vor und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass da wirklich Frost die Ursache ist :-(
  Beitr�ge 936	Wieso bist Du Dir sicher, dass die dritte 'unbekannte' Leitung keine Zirkulationsleitung ist?