text: Rechenzentrum - LinkFang.de
   Dieser Artikel beschreibt Anlagen zum Betrieb von EDV-Rechentechnik. Zu der deutschen Band siehe Rechenzentrum (Band).
  7 Stromverbrauch in Rechenzentren
  Dem Brandschutz und der Vermeidung von Feuern wird ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Neben Brandabschottungen sind es Löschanlagen, die Hardwareschäden minimieren können. Wasser, Löschschaum oder Pulverlöschsysteme können einem Großrechner mehr Schaden zufügen als ein verschmortes Kabel. Aus diesem Grund werden in modernen Rechenzentren vielfach Halone als Löschmittel vorgehalten. Im Gegensatz zu bisher verwendeten Löschgasen beruht deren Wirkung hauptsächlich auf Unterbrechung des Brandes auf chemischem Weg (Ähnlich wie bei Pulver als radikalischer Inhibitor), während z. B. Stickstoff oder Argon die Flammen nur durch die Verdrängung des Sauerstoffs bei Flutung des Raumes ersticken. Die Gase sind elektrisch nicht leitfähig und Kurzschlüsse werden vermieden. Durch die Begrenzung der Gaskonzentration auf einen festgelegten Wert sind die Räume von gesunden Personen weiterhin begehbar. Andere Gase wie Kohlenstoffdioxid sind bei neu errichteten Rechenzentren wegen der toxischen Wirkung sogar verboten. Der Einsatz von Löschgasen bewirkt allerdings einen Überdruck, so dass der Einsatz von Druckentlastungsklappen erforderlich ist. Problematisch ist auch die rechtzeitige Früherkennung eines Brandes. Konventionelle punktförmige Brandmelder sind für den Einsatz in einem Rechenzentrum schlecht geeignet, weil durch den Einsatz von Kühlsystemen bis zu 1m dicke Warmluftpolster unter der Decke entstehen können, so dass der Rauch nicht an den Melder gelangt. Darüber hinaus arbeiten moderne Server-Racks mit hohen Luftwechselraten, die den Rauch stark verdünnen. Der Branchenverband BITKOM empfiehlt daher den Einsatz hochsensibler Rauchansaugsysteme.[2]
  Alternativ oder ergänzend zu einer Branderkennung und automatischen -löschung gibt es auch Sauerstoffverarmungssysteme, die den Anteil des Luftsauerstoffs soweit absenken (von 21 % auf 13,5 % bis 17 %) und durch inertes Gas austauschen (in der Regel Stickstoff), dass sich ein Feuer nur sehr schwer oder gar nicht mehr entzünden kann. Der verbleibende O2-Partialdruck bei z. B. 15 % entspricht dem in einer Höhe von 2700 m, so dass es für gesunde Menschen nur minimale Einschränkungen gibt.[3]
  Um für Katastrophen, engl. disaster, (z. B. ein Erdbeben, ein Anschlag oder ein Brand) oder Ausfallzeiten, engl. downtime, (geplant für z. B. Updates oder ungeplant bei Störungen) gerüstet zu sein, gibt es als Redundanz-Szenario das sog. Backup-Rechenzentrum (manchmal auch Geo-Redundanz). Dabei wird ein zweites Rechenzentrum, räumlich vom Originalrechenzentrum deutlich getrennt (je nach Anforderung und möglichen Ausfallszenarien in einem anderen Stadtteil, Land oder sogar Kontinent), möglichst komplett dupliziert. Die Duplizierung gilt sowohl für die Hardware als auch für die Software und die jeweils aktuellen Daten. Sollte das Originalrechenzentrum ausfallen, so kann der Betrieb im Backuprechenzentrum fortgesetzt werden. Limitierende Faktoren sind die Duplizierung der Daten pro Zeiteinheit und die "Umschaltzeit". Auch eine nur teilweise Redundanz z. B. nur der unternehmenskritischen Systeme und Daten ist aus Kostengründen anzutreffen.
  Die rund 52.000 deutschen Rechenzentren verbrauchten 2011 9,7 Terawattstunden Strom.[4] Davon entfällt nur ein Teil auf den tatsächlichen Betrieb der IT,[5] ca. 50 Prozent werden durch Kühlung, USV und andere Komponenten verursacht.[6]
  Alle Maßnahmen, die zu einer effizienteren Ressourcenauslastung des IT-Equipments, einer Reduktion der CO2-Emissionen sowie zu einer höheren Energieeffizienz beitragen, werden unter den Begriff Green IT subsumiert. Seit 2006 zählt Green IT zu den Leitthemen der IT-Branche und konnte sich weitestgehend von dem Vorwurf befreien, bloßes Marketinginstrument zu sein. Herstellerunabhängige Empfehlungen zur Gestaltung einer RZ-Umgebung im Sinne der Green IT sind auf Webseiten der BITKOM,[7] von Gartner,[8] dem Borderstep Institut[9] und Uptime Institute[10] zu finden.
  Viele Rechenzentren werden mit personellem und technischem Aufwand überwacht und können nur von autorisiertem Personal betreten werden. Einige Rechenzentren zeigen im Rahmen von Tagen der offenen Türen einen Teil ihrer Systeme kleinen, geführten Besuchergruppen.[11] Kommerzielle Rechenzentren und Anbieter von RZ-Flächen bieten – insbesondere für potenzielle Neukunden – Führungen an.
  Fachartikel zur Kaltgangeinhausung und weiteren Lösungsansätzen für eine höhere Kühlungseffizienz in Rechenzentren 
  Das RZ in der Pyramide: Datacenter-Kühlung bei den alten Ägyptern abgeschaut 
  Plug-and-Play-Module verbannen RZ-Paradigmen ins Reich der Mythen, Microsoft macht es vor: Der Computer ist das Rechenzentrum 
  ↑ Rechenzentren-Disput , Computerwoche vom 18. März 1977
  ↑ BITKOM Leitfaden: Betriebssichere Rechenzentren, 2010, Version 2, S. 35ff.  . Bitkom.org. Abgerufen am 20. Oktober 2011.
  ↑ Funktionsprinzip  von OxyReduct
  ↑ Energieverbrauch und Energiekosten von Servern und Rechenzentren in Deutschland  (PDF; 83 kB) Borderstep Institut, Mai 2012
  ↑ Gartner: 11 Best Practices für eine höhere Energieeffizienz im Rechenzentrum, 2009 
  ↑ BITKOM Leitfaden – Energieeffizienz im Rechenzentrum Band II (2010), PDF 1,2 MB 
  ↑ BITKOM Leitfaden: Energieeffizienz im RZ, 2008  . Bitkom.org. Abgerufen am 3. Juli 2010.
  ↑ BMU und Borderstep Report: Energieeffiziente Rechenzentren – Best Practice Beispiele aus Europa, USA und Asien, 2008  . Borderstep.de. Abgerufen am 3. Juli 2010.
  ↑ Revolutionizing Data Center Efficiency, 2009  . Uptime Institute. Abgerufen am 3. Juli 2010.
  ↑ Tag der offenen Tür im Leibniz-Rechenzentrum  lrz-muenchen.de, abgerufen am 23. Juni 2010
  Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Rechenzentrum (Vollständige Liste der Autoren des Textes [Versionsgeschichte]) Lizenz: CC-by-sa-3.0