text: Rennergy Pelletkessel Prestige Touch mit Sauganlage und Vorratsbehälter | Pelletkessel PRESTIGE 40-120 kW | Pelletanlagen | Biomasse | Produkte | RENNERGY
  Rennergy Pelletkessel Prestige Touch mit Sauganlage und Vorratsbehälter
  Artikel-Nr.: RPP40T
  In Systembauweise ausgeführte Stahlkonstruktion, mit einer hochhitzebeständigen Schamottbrennkammer, automatischem Schieberost mit Primärlufteinrichtung, vorgewärmte Sekundärluftführung, automatische Heißluftzündung, automatische Ascheaustragung von Rost- und Flugasche in die außenliegende Aschebox, effizienter kompakter 3-Zug-Rohrwärmetauscher in geschweißter Stahlblechausführung, integriertem Flugascheabscheider, effiziente Schneckenturbulatoren zur optimalen Wärmeübertragung und zur Reinigung der Wärmetauscherrohre mittels automatischer Kesselputzeinrichtung. Ein Abgassammelkasten mit Saugzuggebläse Abgastemperaturüberwachung und Rauchabgang oben bzw. seitlich. Eine leistungsstarke Saugturbine transportiert die Pellets vom Ende der Austragungsschnecke mittels antistatischer Saugschläuche zum Zyklon-Abscheidebehälter. Die Transportluft wird in einem Kreislaufsystem geführt, das heißt ohne wartungsanfällige Filter, kein Druckausgleich notwendig. Zwischenbehälter: In Stahl-Blech ausgeführter Zyklon-Vorratsbehälter mit integriertem kapazitivem Füllstandsmelder. EineDoppel-Zellrad-Dosierschleuse in Vollstahl-Ausführung zur 100%igen Rückbrandsicherung und zur Brennstoff-Dosierung in die Einschubschnecke, welche die leichtgängige Zuführung der Pellets in die Brennkammer übernimmt. Elektronische Touch-Steuerung des gesamten Verbrennungsprozesses. Durch die Kesseltemperatur- und der Lambdaregelung wird der Brennstoff- und Luftanteil festgestellt, automatische Heizwerterkennung des Brennstoffes, Leistungsregulierung durch ein drehzahlgeregeltes Saugzug-Gebläse, Steuerung von automatischer Zündung, automatischem Schieberost, der Ascheaustragung und Überwachung sämtlicher Sicherheitseinrichtungen. Grundmodul serienmäßig integriert: Witterungsgeführte Außentemperaturregelung für bis zu 2mischergeregelte Heizkreise & 1 Boilerkreis mit BW-Zirkulationspumpe. Tag/Nacht-Absenklogik mit drei Außentemperatur-Abschaltgrenzwerten. Pufferlogik mit Pufferpumpe-und Rücklaufmischersteuerung, Fremdwärmefunktion, Fernleitungspumpe, externer Heizkreis.Fühlerpaket: Lambdasonde, Sicherheitsthermostat, Abgastemperatur-, Kessel- und Außenfühler Achtung: entsprechende Heizkreis,- Boiler- bzw. Pufferfühler sind je nach Bedarf separat zu bestellen. Weitere Heizkreise & Boilerkreise sind mit der Zusatzplatine A, dem Heizkreismodul bzw. dem Heizkreisregler möglich. Technische Daten: Nennwärmeleistung kW 40 Kesselhöhe mm 1480 Kesselbreite mm 1210 Kesseltiefe mm 920 Einbringmaß HxBxT 1480x760x800 Vor- und Rücklauf (Kessel) Zoll 5/4 Kesselfühler KF Tauchhülse STB-Fühler STB Tauchhülse Entleerung Zoll 1/2 - Anschluss Pelletsschläuche mm 50 Höhe Pelletszuführung mm 1375 Höhe Retourluft mm 1360 Höhe Vorlauf mm 1310 Höhe Rücklauf mm 545 Zulässiger Betriebsdruck bar 3 max. Betriebstemperatur °C 95 Wasserinhalt Liter 124 Gewicht kg 480 Zugbedarf mbar 0,1 Rauchrohrdurchmesser mm 150 Rauchrohrhöhe mm 1150-1420 Rauchgasfühler RGF Tauchhülse Elektroanschluss 230V AC, 50 Hz, 13 A Art. Nr. RPP40T