text: 3. Ausgabe 03/ 2018 // Seite 99 UMWELT & TECHNIK Der mit der Modernisierung der Treppen ­ hausbeleuchtung beauftragte Elektriker stiess bei der fenaco auf offene Ohren, als er eine Lösung mit TRIVALITE ® vorschlug, um die Treppenhausbeleuchtung am Ber ­ ner Hauptsitz auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Das Konzept vereint hoch effiziente LED ­ Leuchten mit intelli ­ genter Beleuchtungssteuerung. Eine Kom ­ plettlösung, die den Bauherrn überzeugte. EINFACHE MONTAGE Der Elektriker ersetzte die bestehende Beleuchtung ohne spezielle Vorkennt ­ nisse und Planung durch TRIVALITE ® ­ Leuchten und war beeindruckt von der Montagefreundlichkeit des Systems. Nach der Installation nahm er die Leuchten bequem per App in Betrieb, baute ein Funknetz auf und wies jeder Leuchte den richtigen Platz im Netzwerk zu. TRIVALITE ® ­ Leuchten verfügen über eine Intelligenz für Tageslicht ­ , Präsenz ­ , Zeit ­ , Ereignis ­ und Logik ­ gesteuertes Licht, eine Not ­ lichtfunktion und zwei Eingänge für externe Steuersignale. Dies erleichtert die Pla ­ nung und Inbetriebnahme bedeutend, da die Installation jederzeit ergänzt, reduziert oder einzelne Leuchten ausgetauscht werden können. Die Leuchten lassen sich wahlweise per Funk oder Datendraht mit ­ einander verbinden. BEEINDRUCKENDE TECHNIK Das Ergebnis lässt sich sehen. Die Ge ­ nossenschaft konnte dank TRIVALITE ® die Beleuchtungsdauer um durchschnittlich 60 Prozent reduzieren und spart täglich Kosten. Mit 120 lm / W sind die bei fenaco eingesetzten LED ­ Leuchten ausserdem hocheffizient. Infolge des neuen Beleuch ­ tungskonzepts brennt immer nur dort Licht, wo es gebraucht wird, und kurze Nachlaufzeiten sorgen für eine maximale Energieeffizienz. Dank der intelligenten «Schwarmfunktion» dimmen die benach ­ barten Leuchten auf fünf Prozent des Maximalwertes und sorgen dafür, dass niemand ins Dunkle läuft. Ein Angestellter drückte es so aus: «Ich komme mir ext ­ rem wichtig vor, weil das Licht so schön mit mir mitläuft!» Damit die Mitarbeiter auch bei einem Stromausfall aus dem Gebäude finden, stand von Anfang an ein Notbeleuchtungs ­ konzept im Pflichtenheft. TRIVALITE ® ­ Leuchten unterstützen via Gleich ­ und Wechselstrom ­ (DC / AC ­ ) Erkennung den Betrieb über eine Notstromanlage oder sind als autonome Lösung mit eigenem Akku und Notstrommodul zu haben. Im Falle eines Stromunterbruches bringen alle Leuchten für mindestens eine Stunde genügend Licht auf den Boden. Auch der der technische Dienst ist beein ­ druckt vom System. Mit einem langen Taster druck lässt sich bei Reinigungs ­ oder Unterhaltsarbeiten die gesamte Beleuch ­ tung für maximal vier Stunden einschalten und jederzeit wieder in den Automatik­ betrieb zurücksetzen. Ein weiteres High ­ light: Per App lassen sich Feinjustierungen in der Beleuchtungssteuerung vornehmen und das System mittels Passwort vor ungewollten Zugriffen schützen. Alle Para ­ meter, wie Helligkeit und Nachlaufzeit vom Haupt ­ und Orientierungslicht, können jederzeit ganz auf die Wünsche der fenaco angepasst werden. Nach der Installation können spezifische Einstellungen der Leuchten bequem per App angepasst werden. Swisslux AG | Industriestrasse 8 | CH ­ 8618 Oetwil am See | Tel. +41 (0) 43 844 80 80 | info@swisslux.ch | www.swisslux.ch ANMERKUNG 1) Mehr Informationen auf www.trivalite.ch