text: Funktionen EPI-TAG - Patentiertes, thermisches Überwachungssystem
  EPI-TAG - Funktionsweise
  Auslösung des EPI-TAGS bei 80°C (± 5°C)
  Einzelsensoren für Maschinen
  EPI-TAG im Einsatz. Der Einbau und die Aufschaltung.
  1.1 Einbau des EPI-TAG
  Im ersten Step wird der EPI-TAG in den elektrischen Haupt- und Unterverteilungen, in elektrischen Geräten, in Maschinen oder anderen Risikobereichen installiert. Die Installation und Befestigung erfolgt durch mitgelieferte Kabelführungssysteme (eine Art Kabelbinder), mit dem sowohl der EPI-TAG Mehrfachsensor sowie die EPI-TAG Einzelsensoren am Installationspunkt fixiert werden.
  Der EPI-TAG wird nicht fest mit einem Bauteil verschraubt oder anderweitig in elektrische das System integriert, sondern liegt nur oberflächlig auf dem zu überwachenen Bauteil auf. Dies ermöglich eine schnelle und kostengünstige Installation innerhalb weniger Minuten. Eine konkrete Einbauanleitung mit allen Sicherheitshinweisen finden Sie in unseren Datenblättern.
  1.2 Aufschaltmöglichkeiten EPI-TAG
  Nach dem Einbau des EPI-TAG haben Sie viele Möglichkeiten, das Signal der EPI-TAG Sensoren bei Auslösung zu verwerten. Die Aufschaltung auf bestehende und standardisierte Systeme ist ohne großen Aufwand möglich. Eine Auswahl an Möglichkeiten der Aufschaltung:
  2.1 Auslösung vom EPI-TAG
  Der patentierte EPI-TAG Sensor wurde zur thermischen Überwachung von elektrischen Betriebsmitteln in Verteilerkästen und Verbrauchern entwickelt. Erhitzt sich das überwachte elektrische Betriebsmittel, so wird dieses vom EPI-TAG erkannt und der Kontakt im Sensor wird bei 80°C (± 5°C) geschaltet.
  80°C (± 5°C) liegt in der Regel min. 10°C über der maximalen, thermischen Belastung in elektrischen Haupt- und Unterverteilungen sowie von elektrischen Verbrauchern (Geräten). Einige Spulen von Schützen und anderen Komponenten können natürlich höhere Maximaltemperaturen aufweisen. Bei einem solchen Einsatzbeispiel wird der EPI-TAG an einer anderen Position fixiert, an der die Maximaltemperatur nicht die 80°C (± 5°C) übersteigen darf.
  Der EPI-TAG reagiert bevor es brennt.
  Im Gefahrenfall ist die Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen entscheidend, um Menschenleben und materielle Güter zu retten. Der EPI-TAG löst mit 80°C (± 5°C) bei einer Temperatur aus, bei der eine zeitnahe Handlung zu keinen oder nur geringen Sach- und Personenschäden führt. Hierbei ist ein Maßnahmenkatalog der effektivste Weg, eine kurze Reaktionszeit zu gewährleisten.
  Häufige Fragen zum EPI-TAG
  Wieso sollte ich den EPI-TAG einsetzen?
  Der EPI-TAG löst aus bevor es brennt. Er verhindert also ein Feuer bevor es entsteht und schützt damit Leben und Gesundheit auf der einen Seite und Sachwerte auf der anderen Seite.
  Wo wird der EPI-TAG eingesetzt?
  Der EPI-TAG ist überall dort einsetzbar, wo eine Temperaturüberwachung stattfinden soll. Einige Anwendungsbeispiele finden Sie unter ,,Anwendungsbeispiele"
  Der EPI-TAG ergänzt Ihr elektrisches Netz mit einem Sensor zur thermischen Überwachung der Verbindungspunkte. Größere Übergangswiderstände entstanden durch Korrosion oder lockere Fixierungen, sorgen für eine langsame Erhitzung dieser Verbindungspunkte, welche von klassischen Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten und Brandschutzschaltern oftmals nicht erkannt werden.
  Was kostet der EPI-TAG?
  Der Preis des EPI-TAG ist im Verhältnis zu dem Schaden, den er verhindert und den Brandfolgekosten sowie negativer Publicity so gering, dass sich der Einsatz lohnt. Fragen Sie jetzt an und wir senden Ihnen ein detailliertes Angebot zu.
  Wer setzt den EPI-TAG für mich ein
  Der EPI-TAG an sich wird einfach auf die Verteilungen draufgelegt und dann je nach Einsatzart gekoppelt. Eingebaut werden darf er trotzdem nur durch eine Elektrofachkraft. Details zu den Einbaumöglichkeiten finden Sie in unseren Datenblättern. Wir sind Ihnen bei der Suche nach einer Elektrofachkraft in Ihrer Nähe gern behilflich.