text: Erweiterung/�nderung im Altbau Registrieren Hilfe Angemeldet bleiben? Forum Neue Beitr�ge Hilfe Kalender Community Gruppen Bilder & Alben Benutzerliste Aktionen Alle Foren als gelesen markieren N�tzliche Links Heutige Beitr�ge Forum-Mitarbeiter anzeigen Wer ist online Blogs Forenregeln Impressum Mitarbeiter Erweiterte Suche Forum ELEKTROINSTALLATION Grundlagen der Elektroinstallation Erweiterung/�nderung im Altbau Seite 1 von 2 12 Letzte Gehe zu Seite: Ergebnis 1 bis 10 von 18
  Thema: Erweiterung/�nderung im Altbau LinkBack LinkBack URL About LinkBacks Bookmark & Share Digg this Thread!Add Thread to del.icio.usBookmark in TechnoratiTweet this threadWong this Thread! Themen-Optionen Druckbare Version zeigen Thema durchsuchen Erweiterte Suche Anzeige Linear-Darstellung Zur Hybrid-Darstellung wechseln Zur Baum-Darstellung wechseln 12.10.2008, 20:10 #1 5W_Sparlampe Neuer Benutzer
  Schlitzeklopfer Registriert seit 12.10.2008 Beitr�ge 11 Erweiterung/�nderung im Altbau
  Hallo bin neu hier in diesem Forum und brauche auch gleich mal ein bisschen Hilfe. In meinem etwas �lteren Haus ist leider alles noch mit klassicher Nullung (Schwarz /Grau) verlegt, TN-C System?. Da ich im Momment mit meinem Badausbau besch�ftig bin, stellt sich mir jetzt schon die Frage wie ich sp�ter meine Elektroinstallation aussehen wird/muss. Eigentlich m�sste nicht viel ver�ndert werden, der Aus wird zum Serienschalter und die 2 vorhanden Steckdosen sollen etwas versetzt werden. Aber es soll ja auch den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Ich habe versucht mich ein bisschen einzulesen in diesen Problem. 1.Ich habe keinen FI f�rs Bad, brauche jetzt aber einen? 2.Die klassische Nullung darf ich nicht �bernehmen da schon lang verboten, Bestandsschutz gilt nicht bei Erweiterung ver�nderung? 3.Wie muss ich jetzt vorgehen um das Passend zu machen, wenn ich von einer alten Dose im Bad ausgehe und von dort nach dem neuen System verdrahte; N und PE vom alten PEN (Grau)? 4.Wie mache ich das mit dem FI, es gibt ja auch Unterputzsteckdosen mit Fi drin, aber eigentlich so ja alles abgesichert sein, muss in den Verteiler, Zuleitung? Ein FI auf L und PEN geht? F�r ein Paar Antworten und Tipps w�re ich sehr dankbar, falls es zuviel zu beachten und schwieriger wird werde ich auch noch einen Fachmann hinzuziehen, aber bevor der kommt w�rde ich auch gern mitreden k�nnen. Wer weiss was er mir sonst alles mitverkauft. MfG 5W Sparlampe
  Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren 12.10.2008, 20:23 #2 ego Boardinventar
  Lasteinschalter Registriert seit 22.11.2006 Ort K�ln Beitr�ge 2.677 AW: Erweiterung/�nderung im Altbau
  Die Badezimmerinstallation muss komplett erneuert werden. 2adrige Leitungen im Bad sind nicht mehr zul�ssig. Alle Leitungen m�ssen �ber 30mA FI gesch�tzt werden. Die restliche Wohnungsainstallation sollte auch komplett erneuert werden, und �ber FI laufen, auch wenn eigentlich Bestandschutz gilt. Wenn ich dich richtig verstanden habe renovierst du gerade alles, also erledigedas gleich mit.
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 12.10.2008, 21:39 #3 AC DC Master Boardinventar
  Lasteinschalter Registriert seit 30.07.2007 Ort H�lle ! neuer wohnort Lummerland, sch�n hier Beitr�ge 3.076 Blog-Eintr�ge1 AW: Erweiterung/�nderung im Altbau
  moin, moin und hilti freien lauf lassen! schlitzen stemmen was das zeug h�lt! nee, kl�rung deines vorhabens. du m�chtest dein badezimmer neu machen? willst aber die restliche installation in alt beibehalten? sprich du m�chtest auch von der alten abzweigdose abgehen? ja, du mu�t deine komplette badinstalltion stromm��ig neu machen ! ja, du kannst auch die alte installtion beibehalten. ja, du kannst auch von der alten abzweigdose dir den strom f�r das bad holen. da brauchste aber einen fi-schalter f�r up inst. f�r dosen montage. den fi h�ngste vor deiner bad inst. und alles ist ok! Nein, doch nicht ganz, w�rde zuerst noch dann logisacherweise das ganze pr�fen. also so:
  1. badinst neu machen 2. vor der ganzen badinst mu� ein fi-schalter up in schalterdosen vorgebaut werden
  3. pr�fen
  sollte dann nach der pr�fung alles i.o. sein na bitte!
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! The 3 Phasen Fredi himself ! Einer von der h�rtesten. Einfach kann jeder. Zitieren 13.10.2008, 08:29 #4 5W_Sparlampe Neuer Benutzer
  Schlitzeklopfer Registriert seit 12.10.2008 Beitr�ge 11 AW: Erweiterung/�nderung im Altbau
  Danke schonmal f�r die ersten Antworten. Also, im Momment ist nur das Bad richtig dran, dort sind die Fliesen runter und ne Trennwand kam raus. Will sagen dort kann ich auch richtig an die Elektrik ran. Alle anderen R�ume haben im Momment nur Kosmetik bekommen wie neue B�den oder Farbe. Wo im Bad sollte ich die UP Dose f�r den Fi setzen? Im Raum w�re eine fast deckenhohe Verteilerdose, mit Rot, Blau, Schwarz, Grau. Daneben UP Dose mit Up FI hinsetzen, L1 und PEN klauen. Vom FI kann ich dann sp�ter ganz normal loslegen und mit L1, N, PE verdrahten. ?
  Warum gibt es eigentlich die Rote Leitung, hab gelesen, dass es fr�her der reine Schutzleiter war, aber den hat man fr�her ja nie so verwendet wie Heute, es gab ja nur klassiche Nullung im Haus. @AC DC Master: "ja, du kannst auch die alte installtion beibehalten."
  Wie ist das gemeint? THX MfG 5W_Sparlampe
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 13.10.2008, 10:57 #5 Sharif Erfahrener Benutzer
  Leitungssucher Registriert seit 01.07.2008 Beitr�ge 226 AW: Erweiterung/�nderung im Altbau
  So weit ich weis, m�ssen alle Leitungen die durch die Badw�nde laufen auch �ber FI gehen. Also auch die Zuleitung. Bei Wohnungsteilsanierung haben wir es immer wie folgt gemacht:
  Im Flur Kabelkanal 30 x 40 von UV bis Bad und K�che.
  Im Bad alles neu und in K�che Kabelkanal 15 x 30 bis Herd und GS (steht eh meist Schr�nke davor).
  Badzuleitung 3x1,5 , Herd 5x4 und GS 3x2,5 . Eventuell WM
  Herd und GS mit Aufputzdosen.
  Da in der Verteilung nicht all zu viel Platz sein wird einen FI (40 A/30 mA) f�r Bad und GS zusammen und nat�rlich die Sicherungen. Sharif
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 13.10.2008, 21:20 #6 5W_Sparlampe Neuer Benutzer
  Hmm, alle Leitungen des Bades. �ber die K�che oder so macht f�r mich wenig Sinn, w�re ein zu weiter Weg. Aber ich h�tte noch eine Verteilerdose der alten Installation in der Wand des Flurs, das ist auch gleichzeitig die Wand des Bades. K�nnte ich vom Flur aus einen UP Fi setzen und dann ins Bad gehen? Dann w�re ja jede Leitung im Bad "Hinterm" FI. Ich brauche sowas? Buschmat FI UP-Einsatz
  Mit eingebautem Fehlerstrom-Schutzschalter, Buschomat FI nach VDE 0664, mit Verbindungsleiter -Doofe zwischenfrage, der FI k�me ja an L1 und PEN (Nullleiter?) der alten Installation.Wo kriege ich aber meinen neuen PE her? MfG 5W_Sparlampe
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 13.10.2008, 21:34 #7 5W_Sparlampe Neuer Benutzer
  Wegen meines fehlendem PE�s, ist es erlaubt den von den Wasserleitungen zu holen? Seit ich son Entkalker im Keller hab ist auch noch ein Metallband im Kellerboden und eine gr/ge Leitung f�hrt auf das Hauptwasserrohr. ->Ist aber wohl sicher nicht ok nehme ich an<- MfG
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 13.10.2008, 21:45 #8 AC DC Master Boardinventar
  moin, moin ! erstmal vorsicht mit der roten ader ! ! ! fr�hrer wurde nicht immer das so ausgelegt wie man es mal geh�rt hatte. sicher hat man den roten draht auch mal f�r schutzleiterzwecke genommen ist aber leider nicht immer die regel gewesen. beispiel lampenanschl�sse in wohnzimmern. da wurde hin und wieder gerne mal der rote als zweite geschaltete ader genommen. hab da die sache mit dem pe etwas �berflogen.
  bei jung gib es einen fi up , da kannste ruhig ne br�cke von n zu pe legen. ist auch so in der inst.anweisung. wie ich es mit der alten inst. meine? ganz einfach. sobald du nicht daran irgendwelche ver�nderungen machen willst, bleibt alles beim alten au�er dem badezimmer ! in diesem sinne.
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! The 3 Phasen Fredi himself ! Einer von der h�rtesten. Einfach kann jeder. Zitieren 14.10.2008, 07:19 #9 Sharif Erfahrener Benutzer
  Ich halte garnix davon, irgendwo einen UP-FI einzusetzen (kenn ich auch garnicht)
  Wenn der mal ausl�st, muss der erst mal gesucht werden und man brauch ne Leiter zum einschalten. Sharif
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Zitieren 14.10.2008, 07:45 #10 Tim Erfahrener Benutzer
  H�lsenpresser Registriert seit 30.11.2007 Ort Lehrte/Hannover Beitr�ge 316 AW: Erweiterung/�nderung im Altbau
  Kenne auch nur Steckdosen mit FI.
  Wenn du den Dreck und die offenene W�nde eh hast mach alles neu, Ein Flickenteppich ist echt nicht gut gerade wenn man St�ck f�r St�ck erweitern will.
  Habe den Fehler auch gemacht um Zeit und Geld zu sparen, war der gr��te Fehler den ich machen konnte. leg ne neue LEitung
  Share Share this post on Digg Del.icio.us Technorati Twitter Wong this Post! Alle Beitr�ge beinhalten nur meine Meinung die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss. Der Weg zur H�lle ist gepflastert mit guten Absichten Zitieren Seite 1 von 2 12 Letzte Gehe zu Seite: « Lehrling braucht Hilfe LF5
  | Kleiner? Elektrounfall » Aktive Benutzer Aktive Benutzer Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, G�ste: 1) Lesezeichen Lesezeichen Mister Wong YiGG.de Google del.icio.us Berechtigungen