text: RCDs in Zuleitungen für Baustromverteiler - elektro.net
  Home Praxisprobleme Messen, Prüfen und Schutzmaßnahmen RCDs in Zuleitungen für Baustromverteiler
  RCDs in Zuleitungen für Baustromverteiler
  R. F. aus Bayern | 26.04.2013
  Es geht um die mobile Elektroinstallation für die Zeltstadt eines Reitturniers. In dieser Zeltstadt befinden sich die benötigten Pferdeboxen. Die Elektroinstallation dient sowohl der Energieversorgung der Pferdetransporter als auch der Beleuchtung. In der Vergangenheit wurden mehrere Verteiler, die Schukosteckdosen enthalten, über eine 32-A-CEE-Zuleitung durchgeschleift. Dies führte aber zum ständigen Auslösen des ersten 30-mA-FI-Schutzschalters. Ist es zulässig, eine 32-A-CEE-Steckvorrichtung mit einen FI-Schutzschalter größer 30mA zu schützen, wenn diese als Zuleitung für weitere Verteiler verwendet wird? In diesem Sinne stellt dies ja keinen Endstromkreis dar. In den Endverteilern mit Schukosteckdosen sind natürlich 30-mA-FI-Schutzschalter vorhanden. Wäre es alternativ möglich, die Steckvorrichtungen abzuschließen, so dass sie nicht mehr getrennt werden können? Könnten dann diese Stromkreise als Endstromkreise gesehen werden und mit 300-mA-RCDs geschützt werden? R. F., Bayern
  Steckdosen im Außenbereich sind mit FI 30mA oder geringer auszurüsten.
  Abgesehen davon wäre die Verwendung eines 300mA keine Lösung, da FI-Schutzschalter auch mit unterschiedlichen Fehlerströmen nicht selektiv sind.
  Einzige Möglichkeit wäre die Verwendung eines selektiven FI-Schutzschalters mit 30mA für die Steckdose. Hierbei ist darauf zu achten, daß dieser auch für den Personenschutz zulässig ist!