text: Artikel-Nr.: K030705
  Bitte wählen Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher Enthalpie-Wärmetauscher
  Das im Lieferumfang enthaltene Komfortbedienelement mit LCD-Grafikdisplay und benutzerfreund licher Menüführung erlaubt folgende Funktionen: Vierstufiger Betrieb manuell oder mit digitaler Wochenzeitschaltuhr. Frei definierbare Betriebsstufen innerhalb des gesamten Kennlinienfeldes. Partybetrieb/Intensivlüftung, zusätzlich auch mit externem Schalter. Regelung über intelligente CO2 und Feuchtesensoren (Zubehör, Anschluss von jeweils bis zu 4 Stück möglich). Anzeige von erforderlichem Filterwechsel, Betriebszustand, Betriebsstunden, Fehlermeldung. Über ein Bedienelement können mehrere Geräte geregelt werden. An ein Gerät können mehrere Bedienelemente angeschlossen werden. Durch Ansteuerung einer leistungsgeregelten, externen Nachheizung (2,4/160, Zubehör) kann die Zulufttemperatur zusätzlich erwärmt werden. Zusätzlich Kanalfühler (Zubehör) erforderlich. Serienmäßig mit automatischem Bypass, Schalttemperatur einstellbar und deaktivierbar über Bedienelement.
  Das WRGZ 300 Digi B (4-stufiger Betrieb, automatischer Bypass) ist in linker und rechter Ausführung sowie mit Enthalpiewärmetauscher erhältlich. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert. Gehäuse-Innenkomponenten aus hochwärmedämmendem EPS. Montage- und wartungsfreundlich. Abnehmbares Frontblech ermöglicht den Zugang und Austausch aller Komponenten. Gehäuse und Verrohrung müssen nicht demontiert werden. Großflächiger Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff mit außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad. Einfach zu entnehmen und zu reinigen. Zwei geräuscharme Hochleistungs-Radialventilatoren mit energiesparenden EC-Motoren und Konstant-Volumenstromregelung sorgen für einen gleichbleibenden Volumenstrom für Zu- und Abluft, auch bei Veränderung des Druckverlustes im System. Die Ventilatoren sind absolut wartungsfrei und verfügen über Laufräder aus hochwertigem Kunststoff. Anschluss von Außen-, Fort-, Ab- und Zuluft durch Rohre mit DN 160 an den oben angeordneten Stutzen. Der Ablaufstutzen des Kondensatanschluss unten. Anschluss an Siphon und Abflussleitung bauseitig. Saubere Außenluftzuführung über G4-Filter, optional ist ein F7-Pollenfilter (für Passivhäuser generell erforderlich) erhältlich. Abluftseitig ist dem Wärmetauscher ein G4-Filter vorgesetzt. Ein G4-Bypassfilter ist serien mäßig enthalten, optional F7. Vereisungsschutz durch Reduzierung des Fördervolumens des Zuluftventilators oder durch ein vorgeschaltetes Heizregister 1,2/160 (Zubehör), welches direkt an das Gerät angeschlossen und über das Bedienelement geregelt wird. Dem Vorheizregister ist ein Luftfilter 160/4 (Zubehör) vorzuschalten. Nachheizung entweder durch Elektro-Heizregister 2,4/160 (Zubehör) möglich, welches direkt an das Gerät angeschlossen und über das Bedienelement geregelt wird. In die Luftleitung ist nach dem Heizregister ein Kanaltemperaturfühler WRG-KTF (Zubehör) einzubauen. Oder durch ein Warmwasser-Heizregister 160 in Verbindung mit dem Temperatur-Regelsystem, Feuchte-Sensor zur Raumtemperaturüberwachung, einem Kanal-Temperatur-Fühler als Frostschutz, sowie einem Kanal-Temperatur-Fühler zur Bestimmung der Zuluft-Temperatur (Zubehörkomponenten). Anschluss und Regelung direkt über das WRGZ-Gerät. Gut zugänglicher, externer Anschlusskasten in IP 44 an ausgeführtem Kabel, ca. 1,5 m lang.