text: NACHWEIS DER DAUERHAFTIGKEIT DURCH KLIMAPRÜFUNG
  Prüfbericht (3377/494/13) - Ap der MPA Braunschweig vom 14.06.2013
  Diese wird im Zulassungsverfahren zunächst durch eine Kurzzeitbewitterung im Klimaschrank simuliert. Innerhalb von drei Wochen werden dazu beschichtete Stahlplatten paarweise einem ununterbrochenen Zyklus von
  4 h bei -20°C
  4 h bei +20°C und 80% rel. Feuchte
  16 h bei +40 °C und 50% rel. Feuchte
  ausgesetzt. Dieser Zyklus wird 21 mal wiederholt.
  Gegenüber der Grundprüfung ohne vorherige Bewitterung sollte die Kleinbrandprüfung bewitterter Platten möglichst gar keinen Wirksamkeitsverlust zeigen. Hochwertige Produkte wie Stahlbrandschutz SBS 30 erfüllen diese Forderung auch ohne zusätzlich aufgebrachten Decklack.
  LANGZEITBEWITTERUNG
  Prüfbericht (2100/663/15) - Wein der MPA Braunschweig vom 15.10.2015
  Prüfbericht (2300/932/18) - PK der MPA Braunschweig vom 19.11.2018
  Es wird erwartet, dass dann eben solche Plattenpaare nach Langzeitbewitterung in einem unbeheizten, überdachten und durchlüfteten Raum, vor Sonneneinstrahlung und Regen geschützt, in weiteren Kleinbrandprüfungen nach 2, 5 und 10 Jahren ähnliche Ergebnisse liefern.
  Die Lagerungsbedingungen entsprechen dabei dem zulassungsgerechten Verwendungszweck, hier der Innenanwendung.
  "Stahlbrandschutz SBS 30" hat inzwischen die 2-jährige und auch die 5-jährige Wiederholungsprüfung bestanden:
  Gegenüber der Erstprüfung reagierte das System nach 2 Jahren mit einem Leistungsabfall von ca. 6%.
  Nach 5 Jahren reagierte das System gegenüber der Erstprüfung mit einer Leistungssteigerung von 10%. Bemerkenswert dabei war eine Zunahme der Trockenschichtdicke von ebenfalls 10%. Dieses Phänomen war bisher unbekannt. Offenbar wurde erstmals ein reaktives Brandschutzsystem ohne Decklack der Langzeitbewitterung unterworfen.
  "Stahlbrandschutz SBS 30" verhält sich offenbar wie guter Wein, der ebenfalls Zeit zum Reifen braucht.