text: Remote-Notausschaltung - Easy UPS 3L Manuals
  Verwenden Sie die Remote-Notausschaltung nur in Notfällen.
  Wenn die Remote-Notausschaltung aktiviert ist, führt die USV die folgenden Aktionen aus:
  Standardeinstellung: den Gleichrichter, den Wechselrichter, das Ladegerät und den statischen Bypass ausschalten und die Versorgung der Last beenden oder
  Konfigurierbar: in den statischen Bypass-Modus wechseln und die Versorgung der Last aufrechterhalten
  Der Steuerkreis der USV bleibt nach dem Aktivieren der Remote-Notausschaltung aktiv, sofern ein Eingang verfügbar ist.