text: Druckluft, die als Atemluft in der Medizin eingesetzt wird, unterliegt besonderen Anforderungen an die Luftqualität, an die Verfügbarkeit und an die Sicherheit für die Patienten. Mit MedBAC wird die permanente Überwachung der Druckluft-Qualität real. Damit wird auch die gesetzliche Vorgabe zur Einhaltung der gültigen Grenzwerte des Europäischen Arzneibuchs einfach.
  Kontinuierliche, elektronische, mikroprozessorgesteuerte Über- wachung der nach Pharmacopoeia European erforderlichen Werte
  Permanente Messung im Online-Verfahren mit optionaler Volumenstrom-Messung von 3/4 - 2" Rohrleitungen
  Messeinheit mit manipulationssicherer Datenaufzeichnung. Alarmwert sofort erkennbar, da im Bildschirm rot umschaltend.
  Das modular aufgebaute MedBAC wurde speziell zur Reinheitsüberwachung von on-site produzierter Atemluft in Krankenhäusern entwickelt. Die hohe Detektionsempfindlichkeit ermöglicht ein sofortiges Erkennen von Fehlfunktionen. Patienten werden geschützt, medizinische Ausrüstung nicht beschädigt.
  Druckluft, die als Atemluft gemäß ihrer Zweckbestimmung als Medikament eingesetzt wird, unterliegt den Anforderungen des EUROPÄISCHEN ARZNEIBUCHES im Verantwortungsbereich des Apothekers. Aufwendige Druckluft-Aufbereitung soll die Druckluft Qualität und vor allem die Sicherheit des Patienten gewährleisten. Dies erfordert eine PERMANENTE ÜBERWACHUNG der Druckluft Qualität, um damit die gesetzliche Vorgabe zur Einhaltung der gültigen Grenzwerte der Pharmacopoeia Europea, die am 1. August 2001 rechtsverbindlich wurde, dauerhaft sicherzustellen.
  Das Messsystem MedBac stellt gemäß der Risikoanalyse, die Einhaltung der Norm und die einwandfreie Funktion der Anlage sicher. Aus technischer Sicht kann man die Wechselintervalle der Filter und mögliche Öl- / Wasserdurchbrüche erkennen.Die Überwachung der Restölmenge im Druckluft-Strom ist aus technischen und medizinischen Gründen notwendig. Wird die Druckluftleitung einmal mit Kompressoröl kontaminiert, ist das Maschinenöl in der Leitung und wird fortlaufend in das Druckluftnetz verteilt, bis es letztendlich beim Verwender ankommt. Das kann ohne die MedBac-Messtechnik nicht erkannt werden!
  Um die GESUNDHEIT DER PATIENTEN zu schützen, medizinische Ausrüstungen und Druckluft Versorgungssysteme vor kostenintensiven Schäden ab zu sichern, muss jede Fehlfunktion des Druckluft Reinigungsprozesses sofort erkannt und behoben werden.
  Mit MedBAC 24-Stunden-Online-Überwachung für medizinische Atemluft, gemäß dem europäischen Arzneibuch.
  Das MedBAC™ hilft dem Apotheker seine Aufgaben sicher zu erfüllen. Mit MedBAC™ wird der Produktionsprozess gemäß den medizinischen Hygieneanforderungen sowie den Anforderungen der GMP dauerhaft überwacht und dokumentiert.
  Andjana Instruments führt Auftragsmessungen und Überprüfungen der Druckluftendstellen mit dem Med-AQM (AirQualityMonitor) durch. Das Ergebnis ist innerhalb von Minuten vor Ort ersichtlich. Die Techniker und die Apotheker bekommen sofort Aufschluss darüber, ob ein neu installierte Druckluftleitung oder Endstelle in Betrieb genommen werden kann. Gleichzeitig erfolgt die Qualifizierung der Abnahmestelle. Jede Änderung der vorhandenen Druckluftversorgung muss qualifiziert und Konformitätsbewertet werden, bevor sie freigegeben werden kann !
  Der Betreiber einer eigenen Drucklufterzeugung zur Beatmung muss ständig den Nachweis über die erzeugte Druckluftqualität gemäß der Ph. Eu. erbringen und dauerhaft dokumentieren. (ZLG Vorgabe seit 2007)