text: 21.10.2015 Autor / Redakteur: lic.rer.publ. Ariane Rüdiger / Ulrike Ostler
  Der Verwendungszweck definiert, welcher Verfügbarkeitsklasse ein Rechenzentrum zugeordnet wird. Deren gibt es vier. Das Rechenzentrum muss so gebaut werden, dass die Anforderungen der Verfügbarkeitsklasse erfüllt – etwa hinsichtlich Baumaterialien, Stromverteilung, Umgebungsbedingungen und Verkabelung. Je strenger die Anforderungen, desto größer wird naturgemäß der bauliche und anlagentechnische Aufwand. Rechenzentren der höchsten Verfügbarkeitsklasse müssen auch hinsichtlich der Versorgung mit Strom, der TK-Anbindung und der Umgebungsbedingungen so redundant ausgelegt werden, dass sie selbst während Wartungsfenstern weiter funktionieren.
  Die Schutzklassen, von denen es ebenfalls vier gibt, sind von den Verfügbarkeitsklassen unabhängig und differieren zudem hinsichtlich unterschiedlicher Bedrohungsformen: Unterschieden wird zwischen dem Schutz vor unbefugtem Zugang, vor internen Bränden, anderen internen Gefahren und vor äußeren Gefahren.
  Auch hier steigen die Detailanforderungen mit der Schutzklasse an. Nur beim Schutz vor äußeren Gefahren gibt es lediglich zwei Klassen (Klasse 1 und Klasse 2-4). Die Eignung eines geplanten Standortes für das Rechenzentrum wird entsprechend den Ergebnissen der Risikoanalyse gewählt. Dazu gehört zum Beispiel beim Brandschutz die Aufteilung in gegeneinander abgeschottete Brandabschnitte.
  Unterschiedliche Schutzklassen in einem Rechenzentrum
  Nicht alle Bereiche eines Rechenzentrums müssen derselben Schutzklasse angehören. Stehen mehrere inselartige Bereiche höherer Schutzklassen miteinander in Verbindung, so müssen auch die Verbindungswege der Schutzklasse des geschützten Raumes genügen. Ein Hochsicherheits-Rack benötigt also hochsichere Zuleitungen und Türkontrollen am Rack. Die Norm definiert typische Schutzklassen für bestimmte Raumtypen, so sind allgemeine Bürobereiche Schutzklasse 1, Netzwerkverteiler oder Rechnerräume Schutzklasse 4.
  Während die Norm bei Schutz und Verfügbarkeit von Klassen spricht, definiert die Norm beim Thema Energie-Effizienz drei Granularitätsniveaus, die beschreiben, wie feinkörnig Daten zum Stromverbrauch und andere Parameter erhoben werden. Je höher das Granularitätsniveau, an desto mehr Stellen müssen entsprechende Sensoren montiert und Messwerte erhoben werden. Dieser Bereich der Norm wurde bereits 2012 abgeschlossen.
  Alle drei Klassifizierungen (Schutz, Verfügbarkeit, Granularität der Effizienzmessungen) determinieren gemeinsam, wie im Detail das Rechenzentrum errichtet wird. Einen Rahmen für die Einzelheiten liefern die Normabschnitte 2.1 (Gebäudekonstruktion), 2.2 (Stromverteilung), 2.3 (Kontrolle der Umgebungsbedingungen), 2.4 (Telekommunikation und Verkabelung) und 2.5 (Sicherheitssysteme) finden.
  Seite 2: Unvollendet, fertig, überarbeitet und neu erdacht
  (ID:43666001)
  jacqueline macou auf Pixabay; gemeinfrei; Weiss Klimatechnik; VZM GmbH; https://sachsenkabel.de/; Bild: The Green Grid; Bild: Eco Verband der Internetwirtschaft e.V.; Bild: VDE-Verlag; Liqid; Canva; Vogel IT-Medien; Vogel IT-Medien GmbH; Michael Schwarzenberger auf Pixabay; © djama - stock.adob.com; Green Revolution Cooling; Kohller; Vertiv; Open Compute Project,; © nakedking - stock.adobe.com; © IBM ; AMD; SAP; © SQS / tatyanadjemileva - stock.adobe.com; seth0s auf Pixabay/ Helm Charts; Christian Bueltemann auf Pixabay; Vogel Communications; Verne Global; Fraunhofer IML; Michael Gaida auf Pixabay; gemeinfrei© Gerd Altmann; Prior1 GmbH; Gerd Altmann auf Pixabay; Apacer; © vladimircaribb - stock.adobe.com; Kingston; © Андрей Яланский - stock.adobe.com; Imperva Inc.; Nvent; Arcserve; ©DP - stock.adobe.com; ©Leo Lintang - stock.adobe.com; QVLS; Qunatum Brlliance; © PolyGram Filmed Entertainment; ©ktsdesign - stock.adobe.com; Netscout; Kong Inc. ; Stulz; copyright@Roman Moebius; ariesa66 auf Pixabay