text: Auf die Schiene schließe ich zusätzlich den Banderder, die Heizungsrohre und Wasserrohe an (mit 6 mm oder 16 mm ?), die Antennenerdung (16mm) und eine Leitung 6mm zum Bad, wo ich eine zusätzliche Schiene installiere und Badewanne, Duschwanne und Wasserleitungen anschließe (6mm).
  Nach DIN VDE 0100-410 wird bei jedem Hausanschluss ein Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 gefordert. Um den Potentialausgleich wirksamer zu gestalten, ist bei Neuanlagen ein Fundamenterder nach DIN 18014 zu verlegen.
  Bei größeren Installationsänderungen wird ein Potentialausgleich von der Haupterdungsklemme bis zur Wasserverbrauchsleitung nach dem Wasserzähler verlegt. Ist die Wasserzuleitung von der Straße in den Keller (Wasserrohrnetz) aus Metall, muss der Wasserzähler überbrückt werden.
  Bei Hauptleitungen mit mindestens 10 mm2 Cu kann der Potenzialausgleich auch an der PEN-Schiene im Zählerschrank abgegriffen werden.
  Die Potenzialausgleichsverbindung im TN-System im Gebäude (Zählerschrank bzw. Stromkreisvert Leitungsmaterial H07V-U oder eine gleichwertige Leitung in Isolierrohr - einadrige NYM oder NYY bei offener Verlegung.
  Er muss - bezogen auf die vom Hausanschlusskasten abgehende Hauptleitung - der DIN VDE 0100-540 entsprechen und aus Sicherheitsgründen mindestens 10 mm2 Cu betragen (0,5 x Querschnitt der Hauptleitung, mögliche Begrenzung 25 mm2).
  Der Potenzialausgleichsleiter muss in seinem gesamten Verlauf durchgehend grüngelb gekennzeichnet sein. In Ergänzung zu DIN VDE 0100-510 kann als Ausnahme bei einadrigen Leitungen bzw. Kabeln (NYM/NYY) eine dauerhafte Kennzeichnung an
  Was sagen die TAB (Technischen Anschlußbedingungen) nun über die Netzform des örtlichen Stromversorgers?
  Außerdem könnte es dort (falls es ein TN-System ist) einen Passus über die Erfordernis der Stützung eines evtl. vorhandenen EVU-PEN in der Verbrauchsanlage geben. Meist unterschiedlich geregelt für Neubauten und für Neuinstallationen in Altbauten.
  Er verbindet einen Erder (z.B. Funamenterder) mit sämtlichen Teilen, die Potential annehmen und verschleppen könnten.
  Wie eben z.B. der Schutzleiter, metallene Rohrsysteme aller Art, aber auch Metalltreppenanlagen, den Antennenmasten, das
  Tragegerüst einer Krananlage etc.). Und zwar unabhängig davon, wo sich dieses Teile im oder am Gebäude befinden!
  Es muß eine Verbindung PEN-PAS geben, vorzugsweise ab HAK. Deren Querschnitt muß ausreichend hoch sein, siehe :Bei separater, aber geschützter Verlegung gilt:
  Im Gegensatz dazu verbindet ein örtlicher (oder lokaler) Potential-Ausgleich nur die leitfähigen und berührbaren Teile, die sich innerhalb eines bestimmten Bereiches befinden, also z.B. in einem Badezimmer.