text: Volksschule Brixlegg - In Umsetzung
  Home › Projekte › Schulen/Kindergärten › Volksschule Brixlegg - In Umsetzung
  Energieausweis Saniert(pdf, 724 KB)
  Plan Erdgeschoss(pdf, 1.7 MB)
  Plan Obergeschoss(pdf, 775 KB)
  Plan Dachgeschoss(pdf, 522 KB)
  Für das 1965 errichtete Volksschulgebäude der Marktgemeinde Brixlegg ist im Jahr 2019 eine umfassende Sanierung geplant.
  Die Gemeinde ist eine, mit 3 "e" ausgezeichnete, e5-Gemeinde und setzt sich daher das ausdrückliche Ziel, eine sehr hohe energetische und ökologische Qualität der Sanierung zu erreichen. Zusätzlich ist Brixlegg Teil der Klima- und Energiemodellregion Alpbachtal, welche noch die Gemeinden Kramsach, Alpbach und Reith im Alpbachtal umfasst.
  Die Volkschule Brixlegg ist Teil eines Schulzentrums mit einer – bereits in Passivhaus- Qualität sanierten – Neuen Mittelschule, einem Polytechnikum, einem Kindergarten und einem angeschlossenen Freibad. Das Gebäude besteht aus Erdgeschoß, einem Obergeschoß, einem Dachgeschoß und ist zu einem kleinen Teil unterkellert.
  Die Gesamtsanierung umfasst neben der umfassenden thermischen Sanierung inklusive Verschattung, die Errichtung einer PV-Anlage, Errichtung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie die Errichtung eines Pelletskessels.
  Eigentümer/ Betreiber Marktgemeinde Brixlegg
  Mag.Rainer Unger
  Standort Marktgemeinde Brixlegg
  Errichtungsjahr Bestandsgebäude 1965
  Größe (BGF) 2.946 m² - Nach der Sanierung / dem Umbau erweitert auf 3.381 m²
  Die Volkschule Brixlegg ist Teil eines Schulzentrums mit einer – bereits in Passivhaus- Qualität sanierten – Neuen Mittelschule, einem Polytechnikum, einem Kindergarten und einem angeschlossenen Freibad.
  Das Gebäude besteht aus Erdgeschoß, einem Obergeschoß, einem Dachgeschoß und ist zu einem kleinen Teil unterkellert.
  Mängel/ Schwachstellen/ Probleme im Bestand Ein wirksamer Schutz vor sommerlicher Überhitzung ohne aktive technische Kühlung und eine optimale Tageslichtnutzung..
  Es soll eine hohe energetische und ökologische Qualität der Sanierung erreicht werden. Der angestrebte Standard soll unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, den Energieverbrauch und den Energieaufwand bei der Sanierung des Gebäudes minimieren, sowie möglichst geringe CO2 Auswirkungen verursachen. Bei der Sanierung werden die Anforderungen an Energiekennzahlen für die Größere Renovierung, Nicht Wohngebäude, nach dem 01.01.2017 (Vgl. OIB Richtlinie 6 Pkt. 4.2.2) gestellt.
  Zur Sicherstellung einer hochwertigen Qualität bezüglich Nachhaltigkeit mit Fokus auf Energieeffizienz, Klimaschutz und Ressourceneffizienz wird die Volksschule Brixlegg nach Vorbild des klimaaktiv Gebäudestandards errichtet.
  Die Außenwände von konditionierten Räumen gegen Außenluft sollen mit 22 cm Mineralwolle versehen werden. Die Dämmung des Steildaches erfolgt mittels 24 cm PUR Dämmplatten. Die erdanliegenden Wände werden mittels einer 20 cm XPS Dämmung gedämmt. Alle Fenster und Türen werden gegen Holz-Alu-Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.
  22 cm Mineralwolle; Außenwände
  24 cm PUR Dämmplatten; Steildach
  20 cm XPS Dämmung; Erdanliegendewände
  Fensterqualität Alle Fenster und Türen werden gegen Holz-Alu-Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.
  Das gesamte Schulzentrum wird über eine "Heizzentrale" mit Wärme versorgt, welche derzeit aus 2 Ölkesseln à 330 kW und einem Pufferspeicher besteht. Die Bereitstellung der Raumwärme erfolgt nach der Sanierung zentral mittels eines 200 kW Pelletskessels.
  Kühlung Als Verschattungssystem und zur Reduzierung des Kühlbedarfes werden außenliegende Sonnenschutzelemente installiert.
  Lüftung Zur kontrollierten Be- und Entlüftung aller Räumlichkeiten sind insgesamt drei zentrale Lüftungsgeräte geplant. Die Klassen- und Allgemeinräume in den Obergeschossen werden über zwei Lüftungszentralen im Dachraum, die Untergeschosse inkl. Turnsaal werden über die Zentrale im Kellergeschoss be- und entlüftet. Die Frisch- und Fortluftführung erfolgt von den Lüftungszentralen direkt ins Freie.
  Die Außenluftvorwärmung erfolgt über eine Wärmerückgewinnung am Gerät. Die benötigte Restwärme wird über ein elektr. Heizregister zugeführt. Die Zentralgeräte für die Obergeschosse sind mit einer Feuchterückgewinnung ausgestattet.
  Sanitär Die Wasserversorgung erfolgt über den Bestandsanschluss am Trinkwassernetz der Marktgemeinde. Die Brauchwassererwärmung erfolgt dezentral bei jeder Entnahmestelle über einen elektrischen Kleindurchlauferhitzer bei den Einzelwaschbecken, mit elektrischen Untertischboilern 10l bei Küchenbecken und mittels zentraler Warmwasserbereitung für die Nassbereiche des Turnsaales.
  Die kompletten Elektroinstallationen werden im Zuge der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen neu errichtet.
  Für die gesamte Volksschule ist ein zentraler Niederspannungs-Hauptverteiler zur Sicherstellung der Starkstromversorgung geplant. Darüber hinaus wird eine PV-Anlage installiert. Die PV-Anlage umfasst ca. 140 PV-Module.
  In sämtlichen Bereichen werden neue Schalt- und Steckanlagen eingebaut.
  Die Beheizung der einzelnen Klassen- und Allgemeinräume erfolgt über Heizkörper, welche mit Thermostatköpfen ausgestattet sind
  Verschattungssystem (außenliegende Sonnenschutzelemente)
  Heizwärmebedarf/ vorher 163,4 kWh/(m²a)
  14,5 kWh/m²a
  Kühlbedarf/ vorher 3,6 kWh/(m²a)
  Kühlbedarf/ nachher 34,3 kWh/m²a
  Spezifische Heizlast Vorher: 259,8 kW, entspricht 88,28 W/(m²BGF) bei einer BGF von 2.946 m²
  Nachher: 133,8 kW, entspricht 39,56 W/(m²BGF) bei einer BGF von 3.381 m²
  Erwartete CO2- Einsparung bis zu 227 t/a
  Beantragte Investitionskosten: € 1.706.159,00
  Umweltrelevante Kosten: mindestens EUR 35.000,00
  fGEE - Reduktion: 65%
  Heizwärmebedarf Referenz - Reduktion: 82%
  Heizöl: 100%
  Strom: 100%
  Insgesamt wurden Investitionskosten in der Höhe von 1.706.159 Euro zur Förderung beantragt. Unter Berücksichtigung der Gebäudeerweiterung errechnet sich eine voraussichtliche Förderung insgesamt 596.079 Euro