text: Hallo, bei meinem Buderus G124 lownox funkt permanent die
  Hallo, bei meinem Buderus G124 lownox funkt permanent die Zündung, aber es kommt keine Flamme. Die Anlage geht auch nicht in Störung. Bis wir gemerkt haben, dass das Brauchwasser kalt wird hat sie einige Stunden versucht zu starten. Kann ich mit eigenen Mitteln prüfen, ob das Satronic Relais (wieder) defekt ist, oder ob der Fehler aus dem Brennerbereich kommt?
  Fragesteller(in): Satronic Schalter gedrückt, Steuerung aus / ein. Hauptschalter aus / ein. Alle Gashähne sind offen.
  Fragesteller(in): Der Heimwerker ist in diesem Fall Ingenieur. Elektrisch könnte ich das ein oder andere überprüfen. Weiß nur nicht wo.
  Experte: AndrqK hat geantwortet vor 29 Tagen.
  So wie Sie den Fehler schildern, hat der Gasfeuerungsautomat also die Satronic einen Defekt. Dieser Fehler taucht bei den Satronic Feuerungsautomaten der Serie TFI sehr häufig auf.
  Sie können nichts weiter machen, als den Feuerungsautomaten zu tauschen, falls Sie vom Fach sind. Ansonsten überlassen Sie das wegen der Garantie bitte einem Fachhandwerker.