text: Netzsysteme in landwirtschaft­lichem Anwesen - elektro.net
  Home Praxisprobleme Netzsysteme und EMV Netzsysteme in landwirtschaft­lichem Anwesen
  F. H. aus Baden-Württemberg | 21.06.2013
  Speiesepunkt
  Ich habe noch eine Zusatzfrage zum Beitrag »Hauptleitungskabel in landwirtschaftlichen Anwesen« in »de« 9.2013. Das Erdkabel zum Wohnhaus soll zusammen mit Fernwärmeleitungen (Abwärme eines BHKWs) verlegt werden. Es ist günstiger, das Kabel nicht mehr an der neuen Stall-Hauptverteilung, sondern direkt an der Trafostation an eine NH-Trennerleiste anzuschließen. Kann das Kabel jetzt vieradrig ausgeführt werden? Im Wohnhaus würde dann die e.on-Hausanschlusszuleitung im Keller zurückgebaut, der Hausanschlusskasten übernommen und mit dem neuen Erdkabel eingespeist werden. Der vorhandene Zählerschrank würde als Verteilung bestehen bleiben. Im Hausanschlusskasten würde der PEN aufgeteilt. Vom Hausanschlusskasten zum Zähler liegt ein NYM-0 4 x 16 und ein separates NYM-J 1 x 10, weil e.on hier ein TT-System zur Verfügung stellt. Das NYM-0 4 x 16 soll erhalten bleiben und das NYM-J 1 x 10 wegen des zu geringen Querschnitts gegen ein 1 x 16 ausgewechselt werden. Das Wohnhaus befindet sich ca. 150 m entfernt von der Trafostation. Kann man so vorgehen? Gilt der alte Zählerschrank dann als zusätzliche Hauptverteilung? Wie kann man die NH-Trennerleisten in der Trafostation ansehen? Hier sind dann angeschlossen: Wohnhaus, Stallneubau, Biogasanlage, Pumpentechnik des Rührwerks sowie der BHKW-Generatorschaltschrank. Hier sind derzeit überall vieradrige Leitungen im Einsatz. F. H., Nordrhein-Westfalen