text: Speck Messwasserpumpe 1
  Startseite DIV-Pumpen Speck BADU Pumpen Messwasserpumpe Messwasserpumpe 1
  Messwasserpumpe 1
  Artikel-Nr.: 219.1040.838
  Selbstansaugende Messwasserpumpe M 1 in Wechselstromausführung
  Fördermenge in m³/h: 2,5
  - Laufrad: PA 66 GF 30
  - Gleitringdichtung: X 15 P
  - Motorabdichtung: V-Ring NBR
  - Wellenschutzhülse: PP natur
  - Rohranschlüsse Saug / Druck: Klebemuffe d 32/25
  Die selbstansaugende Schwimmbad-Messwasserpumpe ist eine Sonderentwicklung mit korrosionsfesten Werkstoffen für die kontinuierliche Analyse von Badewasser in öffentlichen Bädern. Im Kommunal- oder Hotelbad sind Messungen für eine intakte Wasserhygiene von großer Bedeutung und genauestens geregelt. So müssen zum Beispiel der pH-Wert, die Chlorkonzentration und die Redoxspannung durch Messgeräte laufend überwacht werden.
  Die Pumpentypen haben speziell auf diese Anwendung abgestimmte Leistungsbereiche. Die Förderhöhen und -mengen sind durch spezielle Laufräder und Gehäusebauteile an die notwendigen Betriebspunkte der Messgeräte optimal angepasst. Mit Motorleistungen von 0,18 kW oder 0,25 kW garantieren Sie zudem einen energieeffizienten Einsatz.
  Qualitativ hochwertigste drehrichtungsunabhängige Balg-Gleitringdichtungen in der Werkstoffkombination Kohle / Keramik / Viton erlauben zudem den Einsatz auch in Thermal- oder Heilbädern mit Fördertemperaturen bis 60°C.
  Millionenfach bewährt ist diese Dichtung, die auf der Kunststoff-Laufradnabe montiert ist. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt somit auch nicht mit dem Schwimmbadwasser in Berührung. Dies sichert einen zuverlässigen Betrieb vor Ort.
  Die Modulbauweise ermöglicht zudem auch Sonderausführungen. Bedingt durch die selbstansaugende Bauart mit integriertem Fasernfänger, können die Pumpen bei entsprechender Leitungsführung bis zu 2 Meter über dem Wasserspiegel aufgestellt werden und auch Lufteinschlüsse in der Saugleitung mit verarbeiten. Sie sind somit sehr wartungsfreundlich.