text: Kesselchemie / Kesselspeisewasser: Anlagen-Sollinger Wasseraufbereitung - Kesselchemie
  Kesselspeisewasser muss laut Verordnung: "Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln – ABV" konditioniert werden.
  Der pH Wert im Kessel muss >9pH betragen. Der Sauerstoffgehalt muss kleiner 0,02mg/l sein und die Eisenwerte müssen <0,05mg/l betragen. Um dem Rechnung zu tragen und auch die anderen Grenzwerte der Verordnung einzuhalten, ist eine Wasseraufbereitung in Verbindung mit einer chemischen Aufbereitung des Kesselwassers notwendig.
  Ein Dampfkessel kann ohne entsprechende Wasseraufbereitungs-chemikalien nicht gesetzeskonform betrieben werden. Durch einen Betrieb ohne Wasserzusatzmittel können schwere Schäden am Dampfkessel, bzw. am Kondensatsystem entstehen, welche teuere Reparaturen nach sich ziehen.
  Anlagen-Sollinger Kesselchemie ermöglicht einen sicheren Betrieb des Dampfkessels und schütz ihre wertvollen Anlagenteile. Mit Anlagen-Sollinger Kesselwasserchemie können Sie nicht nur einen gesetzeskonformen Zustand herstellen, sondern sparen auch bares Geld für teuere Reparaturen.