text: Heißwasserbereiter - de.LinkFang.org
  Ein Speichererhitzer, Speicherwassererwärmer,[1], Warmwasserspeicher, Heißwasserspeicher etc., oft auch nur kurz Speicher (Hängespeicher, Kleinspeicher, Unter-Tisch-Speicher etc.), ist ein Wärmespeicher zur Erzeugung und Bereitstellung von erwärmtem Brauch- oder Trinkwasser, typischerweise im Temperaturbereich zwischen 50 und 100 °C. Speicher sind ständig gefüllt und sollten über eine Wärmedämmung verfügen, deren Effizienz wird in Energieeffizienklassen (EEK) unterteilt im Energielabel dargestellt.
  Demgegenüber werden Boiler wie wandhängende Kochend-Wasser-Geräte und Badeöfen in der Regel erst kurz vor der Heißwasserentnahme beheizt und benötigen deshalb keine Wärmedämmung.
  3 Beheizung
  4.1 Geschlossene oder druckfeste Warmwasserspeicher
  4.2 Offene oder drucklose Warmwasserspeicher (Niederdrucksystem)
  Begriffe und Varianten
  Ein im Gegensatz zu den hier behandelten Wärmespeichern dient ein Pufferspeicher nicht zur direkten Entnahme von erwärmtem (Trink-)Wasser, sondern zur Zwischenspeicherung von Wärmeenergie in geschlossenen Kreisläufen, etwa in der Heiztechnik. Ein Saisonalspeicher ist ein Pufferspeicher, der so groß angelegt ist, dass er Wärmeenergie über Monate hinweg speichern kann.
  Die Begriffe Heißwasser(auf)bereiter und Warmwasser(auf)bereiter sind nicht eindeutig. Sie können verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung bezeichnen.
  Begriffen wie Speicher, Warmwasserspeicher, Heisswasserspeicher, Hängespeicher, Kleinspeicher, Unter-Tisch-Speicher lässt sich nicht entnehmen, dass diese Geräte das Wasser häufig nicht nur speichern, sondern auch erwärmen können. Zur elektrischen Beheizung ist hierfür lediglich ein Heizstab erforderlich.
  Erfolgt die Beheizung durch Gas, so wird dies demgegenüber stets begrifflich kenntlich gemacht, etwa durch die Bezeichnung gasdirektbeheizte Speicherwassererwärmer bzw. Vorratswasserheizer,[1] da hierfür eine aufwändigere technische Ausrüstung erforderlich ist.
  Ein Warmwasserspeicher, der das Trinkwasser nicht selbsttätig erwärmt, kann durch eine Warmwasserheizung aufgeheizt werden, wenn er zu diesem Zweck eingebaute Rohrwendel zur Wärmeübertragung besitzt oder ein externer Wärmeübertrager montiert wird und eine kleine Pumpe den Speicher "auflädt", indem sie das Trinkwasser durch den Wärmeübertrager zirkulieren lässt, während dieser zugleich von der Pumpe des Heizkreislaufs mit Heizungswasser beschickt wird. Sind eingebaute Rohrwendel vorhanden, so wird das Heizungswasser entweder durch ein Dreiwegeventil vom Heizkreislauf abgezweigt, oder eine zusätzliche Pumpe läßt das Heizungswasser bei Bedarf durch den Rohrwärmeübertrager zirkulieren. Ein Heizkessel, in den eine Vorrichtung zur Beschickung des Speichers bereits integriert ist, wird auch als Umlaufwasserheizer bezeichnet.[1]
  Der Begriff Boiler ist fehlerhaft aus dem Englischen entlehnt, wo er einen Dampfkessel (also einen Kessel für Wassertemperaturen ab 100 °C) bezeichnet (to boil "kochen, sieden"), während ein Speichererhitzer grundsätzlich unterhalb der Wassersiedetemperatur arbeitet. Im Englischen wird ein Speichererhitzer nicht als boiler, sondern als water heater bezeichnet.
  Kleine, überwiegend elektrisch beheizte Warmwasserspeicher mit 5 bis 15 Litern Inhalt werden vor allem für die Warmwasserversorgung bei Spülbecken und Waschbecken eingesetzt, wenn eine zentrale Warmwasserversorgung nicht vorhanden ist oder sich der Anschluss an diese nicht lohnt. Dies kann der Fall sein, wenn die Wasserentnahmestelle weit abseits liegt oder selten oder unregelmäßig genutzt wird und es daher energetisch ungünstig erscheint oder bei länger andauernden niederen Temperaturen hygienisch problematisch ist (wg. möglicher Legionellen-Bildung). Ausführungen gibt es für Unter-Tisch- oder Wandmontage, die Anschlussleistung beträgt meist 2.000 Watt. Kleine gasbetriebene Geräte gibt es auch für Wohnmobile und Campingwagen; bei heute üblichen Geräten meist mit einer Warmluft-Gebläseheizung kombiniert.[2]
  Mittelgroße Boiler mit 70 bis 200 l werden oft für die Warmwasserversorgung einer Wohneinheit verwendet. Bei einer Aufheiztemperatur von 60–80 °C kann ein Boiler mit 80 l durch Zumischung von Kaltwasser für eine angenehme Temperatur schon für die Füllung einer Badewanne ausreichen. Sie sind häufig in vollelektrifizierten Wohnungen und Häusern zu finden. Bei ausreichender Dimensionierung genügt eine einmalige Aufheizung pro Tag. Dies kann mit Niedertarifstrom (Nachtstrom) relativ günstig geschehen. Ausgeführt sind sie für Wandmontage, als Standgeräte oder Liegespeicher. Seit einiger Zeit gibt es auch Flachspeicher mit geringer Bautiefe, deren Kessel aus einem gestauchten Rohrring besteht.[3] Die elektrische Anschlussleistung beträgt meist 2.000 bis 4.000 Watt. In dieser Größenordnung gibt es auch einige Modelle mit Gasbetrieb.
  Seltener sind noch größere Speicher mit einigen hundert bis mehreren tausend Litern in Kellern von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Sie werden meist nur mit Nachtstrom oder bivalenter Beheizung betrieben.
  Bei elektrisch beheizten Warmwasserspeichern sind die Investitionskosten relativ gering, dafür die Betriebskosten höher. Bei Anlagen für einzelne Wohnungseinheiten entfällt eine aufwendige Kostenverteilung nach Verbrauch. Die Aufheiztemperatur liegt meist bei 60–82 °C, seltener bis 95 °C. Sie wird je nach benötigter Heißwassermenge meist fix eingestellt. Wird die Temperatur erhöht, so kann mit dem gleichen Speicherinhalt über Zumischung von mehr kaltem Wasser in der Mischarmatur länger handwarmes Wasser entnommen werden. Man kann auch geringere Temperaturen einstellen, was die über die Geräteisolierung abgegebene Verlustleistung verringert. Bei länger andauernden Temperaturen unter 50 °C können sich jedoch auch gesundheitsgefährdende Legionellen vermehren. Diese können vor allem durch fein versprühte Wassertropfen beim Duschen in die Lunge gelangen. So ist nach dem DVGW Arbeitsblatt W 551 vom April 2004 eine Temperatur von mindestens 60 °C bei Warmwassererzeugungsanlagen vorgesehen. Es gibt auch Legionellenschaltungen, bei denen einmal wöchentlich bis mehrmals täglich die Speichertemperatur kurzzeitig angehoben wird.
  Temperatursensor und Heizelement befinden sich in einem Gefäß aus Kupfer, Kunststoff oder – bei Druckboilern – aus Edelstahlblech, aus verzinktem Stahlblech (zum Korrosionsschutz mit einer Opferanode aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung ausgestattet) oder aus emailliertem Stahlblech.
  Ein Warmwasserspeicher mit geschlossenem System hat starke Wände und hält dem auf dem Typenschild angegebenen Druck stand, ggf. ist ein Druckminderer zu installieren, dieser schützt auch Leitungsnetz und Armaturen. Um zu verhindern, dass heißes Wasser in die Versorgungsleitung zurückströmt, muss die Zuleitung mit einem Rückschlagventil installiert werden. Zum Schutz vor Überdruck durch die Erwärmung und als Auslauf für das sich bei der Erwärmung ausdehnende Wasser muss daher ein Sicherheitsventil angebracht sein, das bei Aufheizung stetig tropft und über einen Siphon in das Abwasser abgeführt werden muss; alternativ kann ein Trinkwasserausgleichsgefäß installiert werden. Darüber hinaus können druckfeste Warmwasserspeicher unter Verwendung von Drucklos-Armaturen grundsätzlich auch drucklos angeschlossen und betrieben werden, eignen sich dann aber, wie drucklose Geräte, nur noch für die Versorgung einer Einzelzapfstelle. Das klassische Fassungsvermögen dieser Bauart liegt bei 30 bis 120 Litern. Ein druckfester Verdrängungs-Warmwasserspeicher ist üblicherweise merklich teurer als ein druckloser Verdrängungs-Warmwasserspeicher in ähnlicher Größe. Anwendung findet er z. B. im Bad nach preiswerten Altbau-Sanierungen als Gruppenversorgung für mehrere Zapfstellen oder für die zentrale Wohnungs-Warmwasserquelle.
  Offene oder drucklose Warmwasserspeicher (Niederdrucksystem)
  Diese etwa i. d. R. 5 bis 15 Liter fassenden Speicher versorgen eine einzige Zapfstelle (Einzelversorgung): Öffnet man den Warmwasserhahn der Mischbatterie, so wird in den Bodenbereich des Warmwasserbehälters kaltes Wasser eingeleitet, sodass das im Behälter befindliche heiße Wasser nach oben aus dem Behälter (= drucklose Verdrängung) zum dauernd offenen Auslauf der Mischbatterie hinausgedrückt wird. Solche Mischbatterien sind sogenannte Niederdruck-Mischbatterien und haben stets drei Anschlussschläuche. Sie sind zum Betrieb eines solchen drucklosen Warmwasserbereiters zwingend erforderlich. Versuche, gewöhnliche Armaturen mit zwei Anschlüssen zu verwenden, können zu Schäden am Speicher und zu Überschwemmungen führen.
  Es gibt drucklose Warmwasserspeicher für die Montage oberhalb oder unterhalb der Entnahmestelle (Mischbatterie). Sie werden als Oberbau- bzw. Unterbauwarmwasserbereiter bezeichnet. Es gibt sie auch in größeren Ausführungen zur Versorgung eines Badezimmers. Drucklose Warmwasserbereiter sind relativ einfach aufgebaut und preiswert, da sie nicht dem Wasserdruck der Wasserleitung (bis ca. 10 bar) ausgesetzt sind.
  Da sich Wasser beim Erhitzen ausdehnt, darf die Verbindung zwischen Auslauf und Warmwasserbereiter nicht abgesperrt werden. Heizt der Warmwasserbereiter das Wasser auf Zieltemperatur auf, so dehnt sich dieses aus. Dadurch treten kleine Wassermengen über den – wie oben erwähnt – dauernd offenen Auslauf der Mischbatterie aus. Das Tropfen der Wasserhähne an offenen Speichern ist systemimmanent – es stellt keinen Defekt dar und kann nicht durch festeres Zudrehen verhindert werden.
  Spezialbauarten, die das Ausdehnungswasser in einem Ausdehnungsgefäß des Warmwasserbereiters aufnehmen, verhindern störendes Tropfen und die oft damit verbundenen Rost- und Kalkflecken im Spülbecken, die durch eine Fällungsreaktion des Luftsauerstoffs mit dem im Warmwasser gelösten Eisen und Mangan entstehen.
  Ca(HCO3)2 (Kalk; gelöst) → H2O + CO2 (entweicht) + CaCO3 (Kesselstein)
  In drucklosen Warmwasserbereitern sammelt sich das Kohlendioxid oben im Behälter und erklärt das Entweichen von Gas bei Warmwasserentnahme nach längerer Nichtbenutzung.
  Kochend-Wasser-Gerät (Boiler)
  Eine Sonderform des drucklosen Systems stellt das Kochend-Wasser-Gerät dar. Es ist nicht dafür gebaut, warmes Wasser zu speichern, sondern das Wasser wird erst kurz vor Gebrauch darin erhitzt. Daher ist es nicht gegen Wärmeverluste isoliert und gilt nicht als Speicher. Anders als Speichergeräte ist es für den diskontinuierlichen Betrieb gebaut, da es stets neu befüllt und erwärmt werden muss, während ein Speicher durchgehend ganz mit Wasser gefüllt bleibt. Diese wenig komfortable Bedienung ist ein Nachteil, vorteilhaft ist dagegen, dass nur die jeweils benötigte Wassermenge erhitzt und damit Energie gespart wird. Zudem lässt sich das Wasser bis zum Kochen erhitzen und kann daher auch zur Bereitung von Tee oder Kaffee genutzt werden.
  Kochendwassergeräte sind für eine Übertischmontage bestimmt und finden sich daher häufig in Altbauten, wo durch die früher üblichen, einfachen Kaltwasserhähne oberhalb des Spülbeckens kein Wasseranschluss unterhalb des Beckens vorhanden ist.
  Elektrisch betriebene Warmwasserspeicher nutzen bei der Erwärmung nahezu 100 % der elektrischen Leistung aus. Verluste entstehen durch den Wärmeübergang durch die thermische Isolierung. Außerdem muss bei der Beurteilung der Effizienz von strombetriebenen Warmwasserboilern berücksichtigt werden, dass die Stromerzeugung je nach Kraftwerkstyp einen sehr unterschiedlichen Wirkungsgrad aufweist. Der von Braunkohlekraftwerken liegt bei weniger als 44 %, während Wasserkraftwerke um 90 % aufweisen. Selbst bei einem höheren Wirkungsgrad ist kritisch zu hinterfragen, den aufwendig produzierten und verteilten elektrischen Strom in das Vorhalten von warmem Wasser über lange Zeiträume zu verwenden. Aus hygienischen Gründen scheidet eine unter 60 °C reduzierte Betriebstemperatur zur Energieeinsparung bei geringem Wasserverbrauch meistens aus, da sich Mikroorganismen und Bakterien (z. B. Legionellen) im unteren Wärmebereich schnell vermehren können.
  Die Warmwassererzeugung mittels Elektroenergie ist um ein Vielfaches teurer als bei anderen Verfahren (Fernwärme, Öl, Gas, Biomasse). Daher eignen sich elektrische Warmwasserbereiter nur auf Grund der geringeren Installationskosten und den räumlich begrenzten Wärmeverlusten gegenüber weit entfernten Warmwasserzapfstellen.
  Bei seltener Benutzung, aber dauernder Bereitschaft sind die Wärmeverluste erheblich; sie betragen je nach Qualität, Temperatur und Baugröße ca. 10–110 Watt[4] und entsprechen der zum Aufrechterhalten der Temperatur erforderlichen mittleren elektrischen Leistung. Die Stromkosten bei Dauerbetrieb liegen somit zwischen typischen Standby-Leistungen anderer Verbraucher und denjenigen eines Kühlgerätes. Es ist durchaus lohnend, selten genutzte Warmwasserspeicher bei Nichtbenutzung (Feierabend, Urlaub etc.) abzuschalten, den Temperatursollwert zu reduzieren (sofern bakteriologisch unproblematisch) oder auch bei seltener, aber zeitlich bestimmbarer, wiederholender Nutzung durch eine Zeitschaltuhr zu schalten. Allerdings ist dabei auf eine mögliche Frostgefahr zu achten.
  Durch die im Betrieb entstehende Ablagerung von Kalk reduziert sich die Leistungsfähigkeit der Boiler. Der Wärmeübergang vom Heizmedium zum Brauchwasser wird durch den Kalk behindert. Durch regelmäßiges Entkalken können messbare Effizienzsteigerungen erzielt werden.
  Zur Dimensionierung von Wärmeerzeugern und Speichern sind (z. B. für Ein- und Mehrfamilienhäuser) die Normen DIN 4708 und DIN EN 12831 zu beachten.[5][6]
  Wiktionary: Heißwasserbereiter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
  ↑ a b c Lajos Joos: Energieeinsparung in Gebäuden: Stand der Technik ; Entwicklungstendenzen , Seiten 260ff, Vulkan-Verlag GmbH, 2004
  ↑ Andreas Weingand: ABC rund ums Wohnmobil: Wohnmobiltechnik verständlich erklärt, 5. Ausgabe, BoD – Books on Demand, 2012, ISBN 978-3-8370-3736-4 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche)
  ↑ Hängespeicher - Komfort-Flachspeicher , Austria Email
  ↑ http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/warmwasser/standspeicher
  ↑ Prof. Dr.-Ing. Boris Kruppa: Sanitärtechnik - Wasserversorgung. (PDF; 4,7 MB) (Nicht mehr online verfügbar.) Technische Hochschule Mittelhessen, 5. April 2013, archiviert vom Original am 1. Januar 2017; abgerufen am 1. Januar 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
  Kategorien: Warmwasser | Elektrowärmegerät
  Quelle: Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Heißwasserbereiter (Autoren [Versionsgeschichte]) Lizenz: CC-by-sa-3.0
  Stand der Informationen: 03.07.2020 06:22:14 CEST - Wichtiger Hinweis Da die gegebenen Inhalte zum angegebenen Zeitpunkt maschinell von Wikipedia übernommen wurden, war und ist eine manuelle Überprüfung nicht möglich. Somit garantiert LinkFang.org nicht die Richtigkeit und Aktualität der übernommenen Inhalte. Sollten die Informationen mittlerweile fehlerhaft sein oder Fehler in der Darstellung vorliegen, bitten wir Sie darum uns per zu kontaktieren: E-Mail.