text: MINODSA Düsenstrahlauslass für kleine Luftmengen. VRA-Q-E-Ex ATEX-Volumenstromregler. Technische Dokumentation. Technische Dokumentation - PDF
  Download "MINODSA Düsenstrahlauslass für kleine Luftmengen. VRA-Q-E-Ex ATEX-Volumenstromregler. Technische Dokumentation. Technische Dokumentation"
  1 MINODSA Düsenstrahlauslass für kleine Luftmengen Inhalt Funktion und Einsatz... 2 Ausführungen... 2 Verarbeitung... 2 Abmessungen... 3 Zubehör... 3 Befestigung... 4 Technische Daten... 4 Legende... 4 Bestellschlüssel... 5 Ausschreibungstext... 6 VRA-Q-E-Ex ATEX-Volumenstromregler SCHAKO Ferdinand Schad KG Telefon+49 (0) Steigstraße Telefax +49 (0) D Kolbingen
  2 Funktion und Einsatz Verarbeitung Funktion und Einsatz LEISTUNGSDATEN Bei den Auslässen der MINO-Serie handelt es sich um Auslässe für kleine Luftmengen, die geeignet sind, z.b. für Wohnraumlüftung, Hotelräume, Pflegeräume, Komfort-Krankenzimmer und 1-Achs-Büros die personenbezogene hygienisch notwendige Mindestfrischluftmenge kontrolliert und zuverlässig zuzuführen. Der Düsenstrahlauslass MINODSA von SCHAKO ist ein Zuluftelement aus Stahlblech, verzinkt, mit hohen Eindringtiefen trotz kleiner Luftmengen. Das günstige akustische Verhalten erlaubt zusätzlich einen vielseitigen Einsatz. Der Düsenstrahlauslass MINODSA kann vorzugsweise in die Wand einseitig in den Raum einblasend eingebaut werden. Die Ausführungen mit verstellbaren Düsen ermöglichen praktisch unbegrenzte Einstellmöglichkeiten, da die Düsen einzeln in die gewünschte Ausblasrichtung eingestellt werden können. Der Düsenstrahlauslass MINODSA kann in zwei Größen geliefert werden. Ausführungen Größe 1 Größe 2 Stutzen von hinten Stutzen von hinten MINODSA-1 MINODSA-2 V ZU [m³/h] L WA [db(a)] LUFTSTRAHLFÜHRUNG WAND horizontal - bei zentrierter Düsenstellung WAND seitlich - bei verdrehter Düsenstellung (allseitig 30 Spreizung möglich) Verarbeitung DÜSEN - Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 weiß (-D9010, Standard) oder RAL 9005 schwarz (-D9005) FRONTPLATTE - Stahlblech lackiert RAL 9010 weiß (-F9010, Standard) oder RAL 9005 schwarz (-F9005) Größe 1 Größe 2 Stutzen seitlich Stutzen seitlich ANSCHLUSSKASTEN - Stahlblech verzinkt, - mit Stutzen von hinten (A0, Standard) - mit seitlichem Stutzen (A1) BEFESTIGUNG FRONTPLATTE - durch verdeckte Montage (- VM-Magnet) Zubehör GUMMILIPPENDICHTUNG (-GD1) DROSSELKLAPPE (-DK1) Unauffällig und funktionssicher Zuluftauslass für Wandeinbau für kleine Volumenstromleistungen, stabile horizontale Strahlführung und gute Raumdurchspülung. Mit Magnetbefestigung für werkzeuglose Demontage. UNIVERSALBEFESTIGUNG (-BU) Rücknahme nicht möglich Stand: Seite 2
  3 Abmessungen Zubehör Abmessungen Zubehör MINODSA - ABMESSUNGEN MINODSA-A0 (Stutzen von hinten, Standard) Magnetbefestigung Sicherungsseil ZUBEHÖR - ABMESSUNGEN Gummilippendichtung (-GD1) Einzelheit X Drosselklappe (-DK1) Zur Verstellung der Drossel muss der Auslass abgenommen werden (werkzeuglos) X MINODSA- -A0- -DK1 (Stutzen von hinten) MINODSA- -A1- -DK1 (Stutzen seitlich) MINODSA-A1 (Stutzen seitlich) Universalbefestigung (-BU) Ø5 Ø3,5x3 4 Sicherungsseil Magnetbefestigung MINODSA Lieferbare Größen MINODSA-1 MINODSA-2 øa ø185 ø240 økd ø155 ø210 KH ød ø98 ø123 alle Maße in mm Rücknahme nicht möglich Stand: Seite 3
  4 Befestigung Technische Daten Befestigung Universalbefestigung am Anschlusskasten (-BU) (ohne MINODSA gezeichnet) Befestigungswinkel und Befestigungsschrauben (3 x DIN EN ISO ST3,5x9,5) werden lose geliefert Anbau bauseits, Gewindestangen M4 bauseits Einbauvorschläge: von hinten Technische Daten MINODSA - Größe 1 V ZU L WA p t x [m³/h] [db(a)] [Pa] [m] (bei v mittel 0,15 m/s) , , , ,5 MINODSA - Größe 2 von vorne V ZU L WA p t x [m³/h] [db(a)] [Pa] [m] (bei v mittel 0,15 m/s) , , , ,6 Legende für Abhängung A [mm] = Durchmesser Frontplatte D [mm] = Durchmesser Anschlussstutzen Kd [mm] = Durchmesser Kasten KH [mm] = Kastenhöhe p t [Pa] = Druckverlust L WA [db(a)] = A-bewerteter Schalleistungspegel x [m] = Strahlweg V ZU [m³/h] = Zuluftvolumenstrom v mittel [m/s] = mittlere Strahlendgeschwindigkeit M4 Rücknahme nicht möglich Stand: Seite 4
  5 Bestellschlüssel Bestellschlüssel Typ Größe Düsenfarbe Frontplatte Anschlusskasten Kanalanschluss Zubehör Befestigung Beispiel MINODSA -1 -D9010 -F9010 -A0 -GD1 -DK0 -BU Muster: MINODSA-1-D9010-F9010-A0-GD1-DK0-BU Luftdurchlass Typ MINODSA Größe 1 Düsen weiß ähnlich RAL 9010 Frontplatte weiß RAL9010 Anschlusskasten mit Stutzen von hinten mit Gummilippendichtung ohne Drosselklappe mit Universalbefestigung BESTELLANGABEN 01 - Typ MINODSA 02 - Größe 1 = Größe 1 2 = Größe Düsenfarbe D9010 = ähnlich RAL 9010 (Standard) D9005 = ähnlich RAL Frontplatte F9010 = RAL 9010 (weiß) (Standard) F9005 = RAL 9005 (schwarz) 05 - Anschlusskasten A0 = mit Stutzen von hinten (Standard) A1 = mit seitlichem Stutzen 06 - Kanalanschluss GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard) GD1 = mit Gummilippendichtung 07 - Zubehör DK0 = ohne Drosselklappe (Standard) DK1 = mit Drosselklappe, Stahlblech verzinkt 08 - Befestigung B0 = ohne Befestigung (Standard) BU = mit Universalbefestigung, Stahlblech verzinkt (Winkel und Schrauben werden lose beigestellt) Rücknahme nicht möglich Stand: Seite 5
  6 Ausschreibungstext Ausschreibungstext Düsenstrahlauslass MINODSA-1, zum Einbau in Wände und Decken als Zuluftelement für geringe Luftmengen. Mit 7 einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 weiß (-D9010) oder RAL 9005 schwarz (-D9005). Frontplatte aus Stahlblech lackiert RAL 9010 weiß (-F9010) oder RAL 9005 schwarz (-F9005), mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Stutzen von hinten (-A0). Befestigung durch verdeckte Montage. Fabrikat: SCHAKO Typ MINODSA-1 - mit 14 einzeln verstellbaren Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 weiß (-D9010) oder RAL 9005 schwarz (-D9005). Fabrikat: SCHAKO Typ MINODSA-2 - mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit seitlichem Stutzen (-A1) Zubehör: - Mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen - Mit Drosselklappe (-DK1) - Mit Universalbefestigung (-BU) Rücknahme nicht möglich Stand: Seite 6
  Jalousieklappe HKP / HKU
  Jalousieklappe HKP / HKU Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Inhalt Beschreibung...3 Montageanleitung...