text: Erzielt höhere Einsparungen, wenn viel Wärme mit relativ niedrigen Temperatursollwerten (60 ° bis 77 °C) abgeführt wird (Verbraucher).
  Sehr vorteilhaft für die Kontrolle von Umweltbelastungen (ist praktisch ein Nasswäscher, über 90 % Reduktion der Sauergase und über 50 % weniger Schwebestoffe am Ende der Leitung), außerdem Einsparung von Brennstoff.
  Komplexerer Prozess, normalerweise ist eine neue Pumpe (wegen Verlust von Flüssigkeitsdruck im Sprühturm) und oft auch eine Heißwasserrezirkulierung erforderlich.
  Kürzere Lebensdauer (5 bis 15 Jahre), da sich an der Außenseite der Rohrleitungen Säuretröpfchen bilden, wodurch es aufgrund des Säuregehalts der Tröpfchen und des dielektrischen Effekts zu Lochfraßkorrosion kommen kann.
  Erzielt höhere Einsparungen, wenn weniger Wärme mit relativ hohen Temperatursollwerten (77 ° bis 94 °C) abgeführt wird (Verbraucher).
  Die Entscheidung zwischen Systemen mit und ohne Direktkontakt hängt ganz klar von der spezifischen Prozesswärmeanwendung ab und zwar sowohl von den Eigenschaften der Wärmequelle als auch der Wärmesenke. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserer Studie „Condensing Heat Recovery – The Final Step towards the 95% Efficient Boiler Plant“, die im Februar 2015 in Process Heating, Ausgabe 22, Nummer 2 veröffentlicht wurde. Lassen Sie sich von Thermal Energy unterstützen und finden Sie heraus, welche Wärmerückgewinnungstechnologie für Ihre Anlage am besten geeignet ist.
  6. Wie effizient ist ein Industriekessel normalerweise und wie kann FLU-ACE-Technologie dazu beitragen, die Effizienz meiner Kesselanlage zu verbessern?
  Die Kesseleffizienz (definiert als erzeugter Dampf/verbrauchte Brennstoffenergie) beträgt normalerweise 70 bis 80 %.
  15 bis 20 % der in einer Kesselanlage verbrauchten Energie geht über den Kamin verloren. Die FLU-ACE-Wärmerückgewinnungstechnologie von Thermal Energy gewinnt die abgegebene Energie effektiv wieder zurück und nutzt sie, um eine Wärmesenke vorzuwärmen – darin könnte sich Wasser für Ihr Heizungssystem, die Warmwasseranlage, die Kesseleinspeisung oder die Außenlufterwärmung befinden. Diese Vorgehensweise kann zu einer Kesselanlageneffizienz von mehr als 90 % führen.
  7. Welche Wärmeabgase sind typischerweise zur Einspeisung in die FLU-ACE-Wärmerückgewinnung geeignet?
  FLU-ACE funktioniert praktisch wie ein Nasswäscher, der zur Wärmerückgewinnung genutzt wird. Daher kommen ganz verschiedene Prozessabgase als Wärmequelle in Frage. Bei der Verwendung der Abluft aus Erdgaskesseln ist das System praktisch unverwundbar und erreicht eine Lebensspanne von über 30 Jahren. FLU-ACE kann auch an die Abgasaustritte von Kolbenmotoren und Gasturbinen, Ölkesseln, Biomassekesseln, den Trocknern von Zellstoff-, Papier- und Papiertaschentücher-Maschinen, Tanks für das Sulfatverfahren, Dampf-, Koch- und Bratgeräten in der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung, Verdampfern, Sterilisatoren, Gussöfen, Verbrennungs-/Oxidierungsanlagen uvm. angeschlossen werden. Was auch immer Ihre Wärmequelle ist, wenn Sie Informationen dazu bereitstellen können, dann kann Thermal Energy Auskunft darüber geben, ob FLU-ACE und andere Optionen zur Wärmerückgewinnung geeignet sind.
  Wo sehr viele Nutzungsmöglichkeiten für Abwärme bestehen, kann das FLU-ACE Direktkontakt-Kondensationssystem zur Wärmerückgewinnung die größten Vorteile bringen. Die zurückgewonnene Energie kann üblicherweise folgendermaßen genutzt werden: Erhitzung von Prozessnachspeisewasser, Kesselnachspeisewasser, Prozessflüssigkeit, Trocknernachspeiseluft, Verbrennungsluft, Lüfterzuluft, Mischluft, Perimeterstrahlung und Haushaltswarmwasser. Beachten Sie auch, dass FLU-ACE nicht unbedingt Sollwerttemperaturen erreichen muss, dies jedoch oft gelingt. Zudem können Kaltwasserströme auf 60 °C oder mehr vorgewärmt werden. Anschließend können bestehende Heizsysteme die Ströme auf die geforderten Solltemperaturen bringen.
  Je nach Ausmaß des Projekts und des vor Ort gültigen Gaspreises profitieren unsere Kunden normalerweise von einer vollständigen Amortisation ihrer FLU-ACE-Investition in ein bis fünf Jahren. Während der über 20-jährigen Lebensdauer der Anlage ergeben sich dazu weitere Einsparungen. Größere Systeme an Standorten mit hohen Brennstoff-/Gaskosten erreichen eher eine Amortisation in ein oder zwei Jahren. Kleinere Systeme, bei denen die Brennstoffquelle relativ günstig ist, erreichen eine Amortisation eher in vier oder fünf Jahren. Eine Anlage, die das ganze Jahr über (24/7) konstant arbeitet, erzielt ebenfalls eine kürzere Amortisationszeit als eine Anlage, die saisonal stärker oder schwächer ausgelastet ist oder nicht rund um die Uhr betrieben wird.
  Beachten Sie auch, dass Thermal Energy International auch für Finanzierung von Projekten sorgen kann, was oft einen Zahlungsplan zur Folge hat, mit dem Sie ab dem ersten Tag positiven Netto-Cashflow erzielen. Kunden können für die Energieleistung des Systems und somit viel weniger als für die vorher zum Heizen verwendete Energie zahlen, was von Beginn an zu Einsparungen führt.
  10. Meine Anlage besitzt mehrere Kessel. Brauche ich jeweils ein FLU-ACE-System für jeden Kesselabluftabgang?
  Nein. Anders als bei typischen Speisewasservorwärmern kann die variable Rauchgasabgabe aus mehreren Kesseln von einem einzigen FLU-ACE effektiv verarbeitet werden. Das heißt, dass FLU-ACE eine niedrigere Anfangsinvestition, geringere Betriebskosten und eine höhere Kapitalrendite mit sich bringt. Tatsächlich ist ein einziges FLU-ACE-Gerät bereits erfolgreich genutzt worden, um Energie von sieben Kesseln gleichzeitig zurückzugewinnen. Ein einziges FLU-ACE-Gerät ist überdies auch genutzt worden, Energie aus drei verschiedenen Prozessausgängen zurückzugewinnen.
  Sie sind minimal. Die FLU-ACE-Wärmerückgewinnungseinheit selbst benötigt (bei Betrieb mit Erdgaskesseln/Abluft aus erdgasbetriebenen Trocknern) überhaupt keine Wartung. Wartungsbedarf besteht nur für die erforderliche Lüftung und Pumpe sowie einige wenige Temperatursensoren. Unsere Kunden betonen den geringen Wartungsaufwand des Systems. Da das Personal von Kesselanlagen und für Prozessabläufe häufig knapp bemessen ist und Mitarbeiter keine weiteren Pflichten übernehmen können, erweist sich FLU-ACE als großartige Erweiterung und wird meist als „System mit geringem bis keinem Wartungsbedarf“ beschrieben.