text: Modulation der Heizung | Effizienter heizen und Kosten sparen
  Modulation der Heizung
  Der Modulationsbereich einer Heizung wird häufig mit ihrer Effizienz gleichgesetzt. Ist das so überhaupt zutreffend? Insgesamt ist die Gasheizung der größte Profiteur dieser Technik. Doch wie sieht es mit anderen Heizungsarten aus? Die wichtigsten Infos zur Modulation einer Heizung finden Sie zusammengefasst in diesem Ratgeberartikel.
  Was ist unter Modulation einer Heizung zu verstehen?
  Unter der Modulation einer Heizung bzw. einer modulierenden Betriebsweise versteht man die Fähigkeit eines Wärmeerzeugers, die Brennerleistung an die benötigte Wärmeleistung stufenlos anzupassen. Das führt dazu, dass die eingesetzte Energie effizienter genutzt wird und die Heizung letztendlich mehr Leistung erzielen kann.
  Beispiel: Die Modulation einer bestimmten Gastherme beträgt 5 kW bis 20 kW. Das bedeutet, dass sich die Betriebsweise dieser Heizung innerhalb des angegebenen Bereichs (5-20 kW) bedarfsorientiert anpassen kann.
  Die Modulation einer Heizung wird durch die Anwendung effizienter Brennwerttechnik möglich gemacht. Auf diese Weise kann die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage bis auf ca. 20 °C heruntergefahren werden. Der heute erreichbare Modulationsbereich bei maximal effizienten Gasbrennwertgeräten liegt bei 10 bis 100 % bzw. bei 1 : 10.
  Modulation bei Gas- und bei Ölheizungen
  Die Modulation einer Heizung kommt bei Gas- und Ölthermen aufgrund des unterschiedlichen Brennstoffes auf eine je andere Art und Weise zum Tragen. So wurde die Technologie bei Gasheizungen vergleichsweise schnell übernommen, da sie die Stillstandsverluste erheblich reduziert. Diese entstehen, wenn der Heizbrenner ausgeschaltet und der Kessel warm ist.
  Ölheizungen sind häufig mehrstufig geregelt, da der Öldurchsatz bei den Öldüsen zumindest im unteren Bereich begrenzt ist. Andere Heizungsarten wie z. B. die Pelletheizung oder die Hackschnitzelheizung lassen sich ebenfalls in einem bestimmten Rahmen modulierend betreiben.
  Fehlende Modulationsmöglichkeit: Welche Auswirkungen kann das haben?
  Überdimensionierung von Heizung verhindert Modulation
  Da Immobilien heutzutage immer öfter sehr gut gedämmt und auch die Heizungsanlagen sehr leistungsstark sind, kann es leicht zu einer Überdimensionierung kommen. Das bedeutet, dass die Anlage wesentlich mehr Wärmeenergie erzeugt als die örtlichen Gegebenheiten erfordern. Anstatt durchgehend für Entlastung zu sorgen, kommt die Modulation der Heizung in einem solchen Fall beispielsweise nur während des Höchstbedarfs einer Immobilie zum Einsatz. Kurz gesagt: Der Modulationsbereich (20 – 100 kW) liegt oberhalb des Leistungsbedarfs (20 kW).
  Die Folge: Gehäuftes Abschalten der Heizungsanlage, stärkere Abnutzung der Bauteile und Mehrkosten durch Ineffizienz. Dies ist jedoch leicht zu vermeiden. Um die Effizienz der Heizung optimal ausnutzen zu können, ist es wichtig, die Heizlast und weitere Gebäudedaten genau zu kennen. Planen Sie daher unbedingt die Heizungsanlage mit einem Heizungsexperten gemeinsam.
  Checkliste für individuellen Modulationsbereich
  Um die Leistung und die entsprechende Modulation der Heizung dem eigenen Wärmebedarf bestmöglich anzugleichen, sollten folgende Parameter beachtet werden:
  Qualität der vorhandenen Wärmedämmung
  Angestrebte Raumwärme
  Zusammenhang zwischen Effizienz und Modulation? Ergebnisse der OWI-Studie:
  Das Oel-Waerme-Institut Aachen (OWI) hat eine Studie durchgeführt, bei der ermittelt werden sollte, ob und inwiefern ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Effizienz und der Modulation einer Heizung besteht. Dazu wurden Herstellerdaten von 91 Öl- und Gasheizungen ausgewertet.
  Dabei wurden Volllast- und Teillastwirkungsgrade von 100 % und 30 % herangezogen. Letztendlich kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass keine signifikante Abhängigkeit zwischen den Kesselwirkungsgraden und der modulierenden oder intermittierenden Betriebsart besteht. Stattdessen wird die Angabe des Wirkungsgrades in Bezug auf den Brennwert als Effizienzkriterium empfohlen.
  Wo finde ich die Angaben zur Modulation einer Heizung?
  Da es sich bei der Angabe zur Modulation einer bestimmten Heizung um eine wichtige Information handelt, ist diese meistens gut sichtbar vermerkt. Außerdem sollten Hinweise zur Modulation einer Heizung der Broschüre oder dem Datenblatt Ihres Heizungsmodells entnehmen zu sein. Letztlich können Sie sich selbstverständlich auch direkt an den Hersteller wenden, um sich diesbezüglich zu informieren.
  Unter dem Begriff Taktung versteht man das abwechselnde Anschalten und Abschalten einer Heizungsanlage. Besitzt man eine Heizung mit Modulation, weist eine hohe Taktung auf ein Problem bei der Dimensionierung oder der Einstellung des Systems hin.
  Was ist ein zweistufiger Brenner?
  Für einen zweistufigen Brenner ist kennzeichnend, dass dieser im Betrieb nur zwei unterschiedliche Leistungsstufen erzielen kann. Die kleine Stufe kann so bemessen sein, dass auch bei niedrigem Wärmebedarf lange Brennerlaufzeiten möglich sind. Kann der Wärmebedarf durch die beiden Stufen nicht mehr geregelt werden, muss der Brenner neugestartet werden. Dies ist ein großer Nachteil gegenüber einem modulierenden Brenner, der seine Leistung stetig anpassen kann und dadurch wesentlich effizienter ist.