נעלי כבל אלומיניום מובדל (מתאים לחיבור ישירות לנחושת).
מתאים לכבלי אלומיניום עגול שזור, עגול גיד יחיד, סקטוריאלי שזור וסקטוריאלי גיד יחיד לפי DIN VDE 0295.
כבל סקטוריאלי שזור וכבל סקטוריאלי גיד יחיד יש לעגל תחילה עם טבעי לחיצה עגולים. כבל אלומיניום גיד יחיד עגול וכבל אלומיניום גיד יחיד סקטוריאלי ניתן ללחוץ בעזרת כלי לחיצה מכאני ידני בלבד. נעלי כבל אלומיניום מסופקות עם גריז מגעים ועטופות בפלסטיק.
No. Dimensions Weight 100 pcs.
נעלי הכבל מסומנות במספר קוד (המקביל, בערך, לקוטר החיצוני של נעלי הכבל). טבע הלחיצה הנדרש נבחר בהתאם לקוד זה.
ללחיצות (בצורת משושה) המבוצעות באמצעות מכשירי לחיצה מכאניים ידניים יש להשתמש בטבעים בצבע חום-שחור ללחיצת נעלי כבל מנחושת. ואילו לנעלי כבל מאלומיניום יש להשתמש בטבעי לחיצה בציפוי אבץ אלקטרוליטי, בצבע לבן.
במכשירי הלחיצה ההידראוליים אין הבדל בין טבעי הלחיצה עבור נעלי כבל מנחושת או אלומיניום.
שרוולי הלחיצה בנעלי כבל מאלומיניום מגיעים ממולאים בגריז מגעים. אין להוציא את הגריז מתוך שרוול הלחיצה. גריז היוצא תוך כדי לחיצה יש לנקות.
יש לנקות את קצה הכבל במברשת פלדה, להסרת לכלוך וחמצון.
יש להכניס את קצה הכבל אל תוך שרוול הלחיצה עד לקצהו.
לפני הלחיצה יש לוודא כי קוד טבע הלחיצה תואם לזה המסומן על נעל הכבל.
את הלחיצה הראשונה יש לבצע מכיוון פנים השרוול ולהמשיך בלחיצות אל החוץ. מספר הלחיצות מסומן על גבי השרוול. יש להקפיד לבצע מספר לחיצות כפי שמצוין.