אני רוצה שניתן יהיה להפעיל/לכבות את הבוילר מ-2 נקודות בבית, אך מפסק מחליף רגיל הוא חד קוטבי ולבוילר נדרש מפסק דו-קוטבי, לא מצאתי דבר כזה, האם יש כזה דבר ?
מה דעתכם על לשים שני מפסקי מחליף בכל נקודה זה לצד זה כאשר אחד מחליף את הפאזה ואחד את האפס (לבצע שני קווים כפולים מתחלפים) ולהדביק את המפסקים הסמוכים זה לזה באופן שניתן יהיה להזיזם רק ביחד ?
לא יותר קל להשתמש בריליי? (רק צריך לבדוק אם תקני).
מה זה ריליי ?
ולמה כוונתך ?
קיימת דרך שבה הוא יוכל לדאוג לזה שתיהיה תצוגה לגבי מצב הממסר בצורה נוחה (ולא רק בממסר עצמו שיושב בלוח חשמל).
האים זה תיקני מגען בארון חשמל?
"וליכות" = וליכולת!
הבית מתוכנן ל-2 דודים נפרדים (אם כי כרגע מותקן רק אחד).
כל דוד ניתן להדליק משני מקומות נפרדים. המתגים המותקנים בשני המקומות כוללים נורית חיווי אדומה (תוצרת גוויס) בתוך המתג.
הרעיון כפי שצויין בפורום: בלוח החשמל נמצא מפסק מחליף. כל לחיצה על אחד המתגים בבית גורם למפסק להחליף מצב (כבוי => דולק וחזרה). כאשר המפסק במצב דולק - נדלק אור בכל המפסקים הרלוונטים וכמובן שהגוף החימום של הדוד נכנס לפעולה.
נוח מאוד וקל להתקנה והפעלה.
ואיזה מפסק זה ?
האם זה המפסק עם תאורה ושני קטבים הרגיל של גוויס לבוילר ? או שזה מיוחד להיות למחליף ?
זה ממסר צעד כמו שהוסבר קודם.
ושל גוויס ??
כמה הוא עולה ?? בטח צריך למכור כלייה כדי לרכוש אותו..
יש לגביס לחצן מואר שאפשר לחבר את המנורה שלו במקביל למגעי ממסר הצעד 2 פול הנדרש במקרה זה.
הלחצן אמור להפעיל את ממסר הצעד.
מגעי ממסר הצעד משנים מצב (סגור/פתוח) עם כל לחיצה על הלחצן.
וכמה אמורה לעלות הכנה כזאת ?
להדליק את הדוד מ - 3 מקומות בבית ?
בביתי לא בודקים מנורה או מפסק אלא פשוט פותחים ברז ומתקלחים - מים חמים זה מצרך זמין כמו מים קרים!
"לשים שני מפסקי מחליף בכל נקודה זה לצד זה כאשר אחד מחליף את הפאזה ואחד את האפס (לבצע שני קווים כפולים מתחלפים) ולהדביק את המפסקים הסמוכים זה לזה באופן שניתן יהיה להזיזם רק ביחד ?"
האם זה תיקני ? מה הפסול בכך ?
הרי מה שאני הצעתי - להצמיד שני מפסקי מחליף לכל נקודה ("לשים שני מפסקי מחליף בכל נקודה זה לצד זה כאשר אחד מחליף את הפאזה ואחד את האפס (לבצע שני קווים כפולים מתחלפים) ולהדביק את המפסקים הסמוכים זה לזה באופן שניתן יהיה להזיזם רק ביחד ") בעצם הופך את המפסק המחליף הכפול הזה לדו-קוטבי, מה רע בכך ?