Au titre de la présente sous-section, on entend par : 1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ; Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne. 2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur      comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue  ; 3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante : R'= 100-P'f-P'i-P'r où : a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ; b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ; c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection. Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
<p>Au titre de la présente sous-section, on entend par : </p><p>1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;</p><p></p><p>Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.  </p><p>2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur      comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue  ; </p><p>3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante : </p><p>R'= 100-P'f-P'i-P'r</p><p> où : </p><p>a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ; </p><p>b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ; </p><p>c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection. </p><p>Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.</p>