L 90/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.4.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Furopejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (!), w szczególności jej art. 15 ust. 1, po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży jest znacząca, które mają istotny wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący poten- cjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pocią- gania za sobą nadmiernych kosztów. Artykuł 16 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE stanowi, że zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym Komisja wprowadza odpowiednio środek wykonawczy dla produktów wykorzystywanych w systemach o napędzie elektrycznym. Wentylatory — napędzane — silnikiem — elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW stanowią ważny element różnych produktów przeznaczonych do obróbki gazu. Wymagania dotyczące minimalnej spraw- ności energetycznej silników elektrycznych, w tym dla silników wyposażonych w układ regulacji prędkości obrotowej, określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 640/2009 z 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (?). Mają one również zastoso- wanie do silników wchodzących w skład zespołu wenty- (! Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10. () Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 26. latora z silnikiem. Wiele wentylatorów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia — występuje — jednak w połączeniu z silnikami, których nie obejmuje rozpo- rządzenie (WE) nr 640/2009. Łączna wielkość zużycia energii elektrycznej przez wentylatory napędzane — silnikiem — — elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW wynosi 344 TWh rocznie, a jeżeli aktualne tendencje na rynku unijnym utrzymają się, to do 2020 r. osiągnie ona poziom 560 TWh. Dzięki odpowiedniej konstrukcji tech- nicznej możliwe jest opłacalne ekonomicznie zmniej- szenie wielkości zużycia prognozowanego na rok 2020 o ok. 34 TWh rocznie, co odpowiada redukcji emisji o 16 Mt CO,. Oznacza to, że wentylatory o poborze mocy od 125W do 500 kW stanowią produkt, w odniesieniu do którego należy określić wymogi w zakresie ekoprojektu. Wiele  wentylatorów — stanowi — integralny — element konstrukcyjny innych produktów - nie wprowadza się ich jako oddzielnych produktów do obrotu ani do użyt- kowania w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2009/125/WE i dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu FEuropejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmie- niającej dyrektywę 95/16/WE (?). Aby umożliwić wyko- rzystanie w stopniu maksymalnym potencjału w zakresie opłacalnych ekonomicznie oszczędności energii oraz ułatwić wykonanie środka, wentylatory od 125 W do 500 kW stanowiące element konstrukcji innych produktów należy również włączyć w zakres niniejszego rozporządzenia. Wiele wentylatorów stanowi część systemów wentylacji zainstalowanych w budynkach. Przepisy krajowe oparte na dyrektywie Parlamentu FEuropejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w sprawie charaktery- styki energetycznej budynków (*) mogą ustanawiać nowe, ściślejsze wymogi w zakresie sprawności energetycznej takich systemów wentylacji, stosując metody oblicze- niowe i pomiarowe zdefiniowane w niniejszym rozpo- rządzeniu w odniesieniu do sprawności wentylatorów. (3) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24. ( Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13.