L 3334 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.12.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (!), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) - Nei sistemi di protezione antincendio composti di vari contenitori interconnessi installati in risposta ad un ri- schio di incendio specifico in uno spazio definito, la carica di gas fluorurati ad effetto serra deve essere calco- lata sulla base della carica totale dei contenitori in modo da assicurare che la frequenza dei controlli corrisponda alla carica effettiva dei gas fluorurati ad effetto serra. (2) — Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il re- gistro del sistema di protezione antincendio deve conte- nere determinate informazioni. Per garantire l’applica- zione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, oc- corre prevedere l’inserimento di ulteriori informazioni nel registro del sistema. (3) — Le informazioni relative alla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere inserite nel registro del si- stema. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l’operatore del sistema di protezione anti- ncendio deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite. (4)  Prima di effettuare il controllo delle perdite il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro del sistema per individuare even- tuali problemi precedenti e consultare le relazioni prece- denti. (5) — Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i con- trolli devono concentrarsi sulle parti del sistema di pro- tezione antincendio in cui è più probabile che si verifi- chino perdite. (1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. (6) — In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla. (7)  L’installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite. (8) — Per garantire la riparazione effettiva del sistema, il con- trollo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema dove sono state individuate le perdite e sulle parti adiacenti. (9) — Le misure previste dal presente regolamento sono con- formi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Par- lamento europeo e del Consiglio (?), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regola- mento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio». Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione anti- ncendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Articolo 2 Registro del sistema 1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema». 2.  La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema. (?) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 899/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 24).