L 335/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPFEE, (6) — I metodi di misurazione indiretta devono essere applicati visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (!), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) — Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il re- gistro delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di con- dizionamento d’aria e delle pompe di calore deve conte- nere talune informazioni. Per assicurare l’applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre pre- vedere che nel registro delle apparecchiature siano inse- rite ulteriori informazioni. (2) — Le informazioni sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nel registro delle apparecchia- ture. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l’operatore dell’apparecchiatura interessata deve assicurare che la carica venga determinata da perso- nale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite. (3) — Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro dell’apparecchiatura per indivi- duare eventuali problemi precedenti e consultare le rela- zioni precedenti. (4) — Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i con- trolli devono concentrarsi sulle parti delle apparecchia- ture in cui è più probabile che si verifichino perdite. (5) — I controlli delle perdite devono essere effettuati con me- todi di misurazione diretta o indiretta. I metodi di misu- razione diretta individuano le perdite tramite dispositivi di rilevamento che consentono di determinare se vi sono fuoriuscite dal sistema della carica di gas fluorurati ad effetto serra. I metodi di misurazione indiretta si basano sull’individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull’analisi dei parametri pertinenti. (1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. nei casi in cui le perdite si sviluppano molto lentamente e l’apparecchiatura è installata in locali ben ventilati, il che rende difficile l’individuazione di fuoriuscite dal si- stema dei gas fluorurati a effetto serra. I metodi di mi- surazione diretta sono necessari per determinare il punto esatto della perdita. La decisione sul metodo di misura- zione da utilizzare deve essere presa dal personale certi- ficato che dispone della formazione e dell’esperienza ne- cessarie per stabilire caso per caso il metodo di misura- zione più adeguato. (7) — In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla. (8) — Per accertare la sicurezza del sistema riparato, il controllo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema in cui è stata individuata la perdita e sulle parti adiacenti. (9)  L’installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono con- formi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Par- lamento europeo e del Consiglio (?), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regola- mento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio- namento d’aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. (?) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).