L 201/114 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17. 7. 98 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1998 relativa alla prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione [notificata con il numero C(1998) 1743] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/457/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPFEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposi- zioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ("), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (®), in particolare l’articolo 20, considerando che differenze nei metodi di valutazione e nei sistemi di classificazione della reazione al fuoco in uso negli Stati membri implicano che l’armonizzazione può essere realizzata soltanto attraverso un sistema di classifi- cazione unico, basato su metodi di valutazione concordati e da applicare in tutta la Comunità; considerando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi; considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpre- tativo n. 2 di cui alla comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (?) precisa che, per poter valu- tare in modo uniforme la reazione al fuoco dei prodotti, sarà elaborata una soluzione armonizzata, basata su scala reale e su piccola scala, correlate ai pertinenti scenari reali d’incendio; considerando che la soluzione armonizzata consiste nel sistema di classi adottato dalla decisione 94/611/CE della Commissione (*); considerando che la decisione 94/611/CE, nella tabella 1 dell’allegato, fa riferimento al «Single Burning Item» — SBI, prova di «incendio di singoli oggetti», prescritta per valutare la reazione al fuoco dei prodotti per pareti e soffitti, compresi i loro rivestimenti di superficie, degli elementi di costruzione, dei prodotti incorporati negli elementi di costruzione, delle tubazioni e loro compo- nenti e dei prodotti per facciate e pareti esterne delle classi B, C o D, 40 dell’11. 2. 1989, pag. 12. 220 del 30. 8. 1993, pag. 1. 62 del 28. 2. 1994, pag. 23. 241 del 16. 9. 1994, pag. 25. QOOAM leifelfela Frore considerando che eventuali differenze nelle apparecchia- ture impiegate per valutare la reazione al fuoco possono produrre risultati diversi e che, pertanto, è necessario defi- nire un’unica configurazione delle apparecchiature SBI per garantire che i risultati delle prove siano uniformi in tutta la Comunità; considerando che, per definire una configurazione unica dell’apparecchiatura di prova SBI, è stato fatto riferimento allo studio realizzato per conto della Commissione dal gruppo di laboratori ufficiali che ha esaminato la rispon- denza ai requisiti fissati nella decisione 94/611/CE di varie configurazioni SBI e ha raccomandato l’adozione della configurazione più adeguata; considerando che la configurazione SBI adottata è stata sottoposta a un programma di prove interlaboratorio che ha preso in esame un’ampia gamma di materiali da costruzione; considerando che le misure previste dalla presente deci- sione sono conformi al parere del comitato per la costru- zione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della classificazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, la prova «Incendio di singoli oggetti in un locale» («Single Burning Item» — SBI), di cui alla tabella 1 dell’allegato della deci- sione 94/611/CE, deve essere conforme alla configura- zione di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione