132 Euroopa Liidu Teataja 12/1. kd 31982L0885 31.12.1982 EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA L 378/19 NÕUKOGU DIREKTIIV, 10. detsember 1982, millega muudetakse uutes ja olemasolevates mittetööstushoonetes ruumi kütmiseks ja kuuma vee tootmiseks kasutatavate soojusgeneraatorite jõudlust ning soojusisolatsiooni ja kuumaveetorustiku isoleerimist uutes mittetööstushoonetes käsitlevat nõukogu direktiivi 78/170/JEMÜ (82/885/EMÜ) EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 103, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (!) võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (2) ning arvestades, et: direktiiviga 78/170JEMÜ () nõutakse, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed kõikide uutes ja olemasolevates mitte- tööstushoonetes ruumi kütmiseks ja kuuma vee tootmiseks kasu- tatavate soojusgeneraatorite minimaalsetele tõhususnõuetele vas- tavuse tagamiseks; kõnealuses direktiivis sätestatakse, et nimetatud minimaalsetele tõhususnõuetele vastavus tuleks tagada generaatori tootmise käi- gus või paigaldamisel tehtava kontrolliga; lisaks sätestatakse selles, et paigaldamisel kontrollimisele kuulu- vate soojusgeneraatorite energiakadu ei tohi ületada liikmesriikide kehtestatud taset; siiski nähakse sellega ette, et seadmete kohta, mille tüübikatsetus ei ole võimalik, tehakse ettepanek hiljem, pärast asjakohaste teh- niliste uuringute tegemist; (1) EÜTC 175, 14.7.1980, lk 12. (2) EÜTC 300, 18.11.1980, lk 6. (3) EÜTL 52, 23.2.1978, lk 32. pärast kõnealuseid nõuetekohaseid uuringuid tuleks nende soo- jusgeneraatorite kohta vastu võtta asjakohased meetmed; nimetatud uuringud viitavad vajadusele näha ette võimalus keh- testada tähtaeg sellise generaatori paigaldamisest, mille puhul tüü- bikatsetus ei ole võimalik, kuni kohapealse kontrollimiseni; lisaks sellele on nimetatud uuringutest tulenevalt koostatud tege- vusjuhis, milles sätestatakse protseduurid, mida tuleb järgida pai- galdamisel katsetamisele kuuluva vedel- või gaaskütusel töötava soojusgeneraatori kohapealsel kontrollimisel; sellest tulenevalt on tarvis kõnealuseid generaatoreid kontrollida vastavalt nimetatud juhisele, mis on minimaalseks ühtseks aluseks kogu ühenduses; selle juhise sätted ei laiene tahkekütusel tööta- vatele soojusgeneraatoritele; võimaldamaks vahetult kontrollida paigaldamisega seoses tehtud kontrolli vastavust eeskirjadele on kohane ette näha tootmise käi- gus kontrollitud soojusgeneraatoritega sarnane andmesilt; kõne- alust silti võib asendada kontrollakt; tõhususnõuetele või lubatud energiakao tasemele mittevastavuse korral saadetakse kontrollakt pädevale haldusasutusele; käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu võetavad meetmed peak- sid sisaldama meetmeid liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkondades ning peaksid hõl- bustama kõnealustes valdkondades ühenduse või rahvusvahelisel tasandil käimasolevat või tulevikus toimuvat ühtlustamist ja stan- dardiseerimist; seepärast tuleks direktiivi 78/170JEMÜ muuta,