L 335/10 Euroopa Liidu Teataja 20.12.2007 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1516/2007, 19. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli mnõuded  teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase « sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, (6) — Kaudseid mõõtmismeetodeid tuleks rakendada, kui leke võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoo- negaaside kohta, (!) eriti selle artikli 3 lõiget 7, ning arvestades järgmist: (1) — Vastavalt määrusele (EÜ) nr 842/2006 peavad jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade dokumendid sisal- dama teatavat teavet. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 842/2006 tõhus rakendamine, on asjakohane näha ette kõnealuste seadmete dokumentidesse lisatav täiendav teave. (2) Kõnealuste seadmete dokumentidesse tuleks lisada teave fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse kohta. Kui fluo- ritud kasvuhoonegaaside sisaldus ei ole teada, peaks asjaomaste seadmete käitaja tagama, et sertifitseeritud töötajad määravad lekkekontrolli hõlbustamiseks kindlaks kõnealuste gaaside sisalduse. (3) Enne lekkekontrolli peaksid sertifitseeritud töötajad mis tahes varasemate probleemide kindlakstegemiseks hooli- kalt tutvuma asjaomaste seadmete dokumentides sisal- duva teabega ja varasemate aruannetega. (4) Tõhusa lekekontrolli tagamiseks peaks lekkekontroll keskenduma seadmete nendele osadele, mis võivad kõige tõenäolisemalt lekkida. (5)5> — Lekkekontrolli teostamiseks tuleb kasutada otseseid või kaudseid mõõtmismeetodeid. Otsesed mõõtmismeetodid võimaldavad leket kindlaks teha selliste lekke tuvastamise seadmete abil, mis on võimelised tuvastama, kas fluoritud kasvuhoonegaas lekib süsteemist. Kaudsed mõõtmismee- todid põhinevad süsteemi ebatavalise toimimise kindlaks- tegemisel ja asjaomaste näitajate analüüsimisel. ()) ELT L 161, 14.6.2006, lk 1. tekib aeglaselt ja kui seade asub hästi ventileeritud kesk- konnas, mis raskendab õhku pääsevate fluoritud kasvu- hoonegaaside kindlakstegemist. Otsesed mõõtmismee- todid on vajalikud lekke täpse asukoha määramiseks. Mõõtmismeetodi valiku üle peaksid otsustama sertifitsee- ritud töötajad, kellel on vajalik väljaõpe ja kogemused, et määrata iga üksikjuhtumi korral kindlaks sobivaim mõõt- mismeetod. (7) Lekkekahtluse korral tuleb teostada kontroll, et teha leke kindlaks ja see kõrvaldada. (8) — Parandatud süsteemi ohutuse tagamiseks peaks määru- sega (EÜ) nr 842/2006 ette nähtud järelkontroll kesken- duma süsteemi nendele osadele, kus on esinenud lekki- mist, ja nende osadega külgnevatele osadele. (99 — Uute süsteemide puuduliku paigaldamisega kaasneb oluline lekkeoht. Seepärast tuleks vastpaigaldatud süstee- mide lekkekindlust kontrollida kohe pärast kõnealuste süsteemide kasutuselevõttu. (10) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega, (2) ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Sisu ja reguleerimisala Käesoleva määrusega kehtestatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded vähemalt kolm kilogrammi fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele toimivatele ja ajutiselt mittetoimivatele statsionaarsetele jahutus- ja kliima- seadmetele ning soojuspumpadele. (2?) EÜT L 244, 29.9.2000, lk„l. Määrust on viimati muudetud komis- joni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).