23.7.2009 LET | Euroopa Liidu Teataja L 191/35 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 641/2009, 22. juuli 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtesta- mist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42JEMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57]EÜ ja 2000/55/EÜ, (!) eriti selle artikli 15 lõiget 1, olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, ning arvestades järgmist: Direktiivi 2005/32/JEÜ kohaselt peaks komisjon kehtes- tama ökodisaininõuded energiat tarbivate toodete kohta, mida müüakse ja turustatakse olulises mahus ning millel on oluline keskkonnamõju ja mille puhul on võimalik keskkonnamõju oluliselt vähendada ilma liigsete kulu- deta. Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses taandes on ette nähtud, et komisjon võtab artikli 19 lõikes 3 osutatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu rakendusmeetme elektrimootorisüs- teemide ja kütteseadmete, näiteks ringluspumpade suhtes. Komisjon on teinud ettevalmistava uuringu, et analüüsida ehitistes tavapäraselt kasutatavate ringluspumpade tehni- lisi, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte. Uuring koostati koostöös ühenduse ja kolmandate riikide sidus- rühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud. Ringluspumbad tarbivad ehitiste küttesüsteemides kasuta- tavast energiast suure osa. Lisaks sellele töötab enamik ringluspumpasid kestevtalitluses, olenemata küttevajadus- test. Seepärast on ringluspumbad üks erilist tähelepanu nõudvaid tooterühmi, mille jaoks tuleb kehtestada ökodi- saininõuded. (!) ELT L 191, 22.7.2005, lk 29. (5) (6) (10) (11) Ringluspumpade puhul on käesoleva määruse kohalda- mise seisukohast oluline keskkonnaaspekt elektritarbi- mine kasutusetapis. Ettevalmistava uuringu andmetel lastakse ühenduse turule igal aastal ligikaudu 14 miljonit ringluspumpa ning olulisim keskkonnaaspekt kogu nende olelusringi jooksul on elektritarbimine kasutusetapis, mis 2005. aastal oli 50 TWh, mis vastab CO, heitkogusele 23 miljonit tonni. Prognoosi kohaselt suureneks elektritarbimine konkreetseid meetmeid võtmata 55 teravatt-tunnini 2020. aastal. Ettevalmistavast uuringust nähtub, et kasu- tusetapi elektritarbimist on võimalik märkimisväärselt vähendada. Ettevalmistavast uuringust selgub, et muid direktiivi 2005/32/EÜ I lisa 1. osa kohaseid ökodisaini parameet- reid käsitlevad nõuded ei ole vajalikud, kuna ringluspum- pade elektritarbimine kasutusetapis on ülekaalukalt olulisim keskkonnaaspekt. Ringluspumpade tõhustamine tuleks saavutada selliste olemasolevate kulutõhusate tehniliste lahenduste abil, mis ei ole intellektuaalomandi kaitse all ja millega on võimalik vähendada ringluspumpade ostmise ja kasutami- sega seotud kogukulusid. Ökodisaininõuetega tuleks kogu ühenduses ühtlustada ringluspumpade elektritarbimise nõuded, et aidata kaasa siseturu toimimisele ja parandada asjaomaste toodete keskkonnatoimet. Ringluspumpade korduskasutuse ja ringlussevõtu suuren- damiseks peaksid tootjad esitama teavet ringluspumpade monteerimise ja demonteerimise kohta. Ökodisaini nõuded ei tohiks avaldada negatiivset mõju ringluspumpade funktsionaalsusele ega tervisele, ohutu- sele ega keskkonnale. Eelkõige peaks kasutusetapi elektri- tarbimise vähendamisest saadud tulu ületama tootmiseta- piga seotud mis tahes täiendavat keskkonnamõju.