L 90/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.4.6. RENDELETEK A BIZOTTSÁG 327/2011/EU RENDELETE (2011. március 30.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (!) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére, a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, mivel: (1) ) Ó H H A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempont- jából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható. A 2009/125/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság — a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatá- rozott kritériumoknak  megfelelően, a - konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indo- koltnak ítélt körben — köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni az elektromos motorrendszereket használó termékekre vonatkozóan. A 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos telje- sítményű — motorral hajtott ventilátorok több olyan termékben is fontos szerepet játszanak, amelyek gázokat kezelnek. A 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát terve- zésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 640/2009/EK bizottsági rendelet () minimumkövetelményeket állapít L L 285., 2009.10.31., 10. o. L L 191., 2009.7.23., 26. o. () HL L 157., 2006.6.9., 24. o. (4 HL L 153., 2010.6.18., 1. o. meg az elektromos motorok — köztük a frekvenciavál- tóval felszerelt motorok — energiafelhasználási hatás- fokára vonatkozóan. Ezek a követelmények a ventilátort hajtó motorokra is alkalmazandók. Az e rendelet hatálya alá tartozó ventilátorok egy jelentős részét azonban olyan motor hajtja, amelyre a 640/2009/EK rendelet hatálya nem terjed ki. A 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos telje- sítményű motorral hajtott ventilátorok teljes évi villamos- energia-fogyasztása 344 TWh, és ez a jelenleg érvényes uniós piaci feltételek mellett 2020-ig évi 560 TWh-ra nőhet. A motorok kialakításának költséghatékony fejlesz- tése révén 2020-ra mintegy 34 TWh megtakarítás érhető el, amely 16 Mt CO,-kibocsátásnak felel meg. A 125 W és 500 kW közötti bemeneti elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok ezért olyan termékkört képviselnek, amelyre helyénvaló környezetbarát tervezési követelményeket megállapítani. Számos — ventilátort önállóan nem, csupán — a 2009/125/EK irányelv, valamint a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv () 5. cikke értelmében — más termékbe beépítve hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, illetőleg helyeznek üzembe. Az energiamegtakarításban rejlő lehe- tőségek túlnyomó részének költséghatékony módon történő kihasználása és az intézkedés betartatásának megkönnyítése érdekében indokolt, hogy e rendelet rendelkezései azokra a 125 W és 500 kW közötti beme- neti teljesítményű — ventilátorokra is alkalmazandók legyenek, amelyek más termékekbe vannak beépítve. Számos — ventilátort épületek szellőztetőrendszereiben alkalmaznak. E szellőztetőrendszerek energiafelhasználási hatásfokára vonatkozóan a nemzeti szintű szabályozás az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv () alapján, az e rendeletben a ventilátorok hatásfokára vonatkozóan előírt számítási és mérési módszerek felhasználásával új, szigorúbb követelményeket is megál- lapíthat.