L 333/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.19. A BIZOTTSÁG 1497/2007/EK RENDELETE (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek — általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, (6) — Ha feltételezhető szivárgás, meg kell határozni a helyét, majd megszüntetni. tekintettel az Európai Közösséget létrehozó ődé eíelmiettel az europai kozosséget ietretezo szerzddéstés V) — Az új rendszerek nem megfelelő üzembe helyezése tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (!) és különösen annak 3. cikke (7) bekezdésére, mivel: () — A meghatározott helyen fennálló különösen nagy tűzve- szély ellensúlyozására szolgáló, több - összekapcsolt tartályból álló tűzvédelmi rendszerek esetén a fluortar- talmú üvegházhatású gázok mértékét a tartályok teljes tartalma alapján kell kiszámolni, ezáltal biztosítható, hogy az ellenőrzések gyakorisága megfelel a fluortartalmú üvegházhatású gázok tényleges arányának. 2) — A 842/2006/EK rendelet értelmében a tűzvédelmi rend- szerek nyilvántartásaiban bizonyos információkat fel kell tüntetni. A 842/2006/EK rendelet hatékony alkalmazása érdekében célszerű további információkat rögzíteni a rendszernyilvántartásban. (G) — A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos információknak meg kell jelenniük a rendszernyilvántar- tásban. Amennyiben a fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége ismeretlen, az érintett tűzvédelmi rendszer üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy ezt a mennyiséget — megfelelő — képesítéssel — rendelkező személyzet határozza meg, a szivárgás ellenőrzését megkönnyítendő. (4 —A szivárgás-ellenőrzés végrehajtása előtt a megfelelő képesítéssel rendelkező személyzetnek alaposan tanulmá- nyoznia kell a rendszernyilvántartást és a korábbi jelen- téseket, hogy a lehetséges korábbi problémákat meghatá- rozzák. (5) — A hatékonyság érdekében a szivárgás-ellenőrzés során a tűzvédelmi rendszer azon részeire kell összpontosítani, amelyeknél a legnagyobb a szivárgás valószínűsége. () HL L 161., 2006.6.14., 1. o. megnövekedett szivárgásveszélyt jelent. Ennélfogva az újonnan üzembe helyezett rendszereken beüzemelésük után azonnal szivárgás-ellenőrzést kell végezni. (8$ — A javítás hatékonyságának érdekében a 842/2006/EK rendelet értelmében végrehajtott követő ellenőrzések során a rendszer korábban szivárgó és azzal szomszédos részeire kell összpontosítani. (99 — Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (?) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk Tárgy és hatály Ez a rendelet a 842/2006/EK rendelet értelmében megállapítja a működő és átmenetileg üzemen kívül helyezett, egy vagy több összekapcsolt tartályból és meghatározott helyen fennálló külö- nösen nagy tűzveszély ellensúlyozására szolgáló kapcsolódó részekből álló helyhez kötött rendszerek (a továbbiakban: tűzvé- delmi rendszerek) szivárgás-ellenőrzésére vonatkozó normákat. Ez a rendelet a legalább 3 kg fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzvédelmi rendszerekre alkalmazandó. 2. cikk Rendszernyilvántartás (1) —Az üzemeltető a 842/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban (a továb- biakban: , rendszernyilvántartás") feltünteti a nevét, postacímét és telefonszámát. (22 —A tűzvédelmi rendszerben található fluortartalmú üveg- házhatású gázok mennyiségét fel kell tüntetni a rendszernyil- vántartásban. Ő) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 899/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 24. o.) módosított rendelet.