L 333/4 Diario Oficial de la Unión Europea 19.12.2007 REGLAMENTO (CE) N* 1497/2007 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2007 por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) n” 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, requisitos de control de fugas estándar para los sistemas fijos de protección contra incendios que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (6) — Cuando se sospeche que se ha producido una fuga, debe Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n” 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (), y, en particular, su artículo 3, apartado 7, Considerando lo siguiente: (1) — En los sistemas de protección contra incendios compues- tos por varios contenedores interconectados instalados para hacer frente a un riesgo de incendio específico en un espacio determinado, la carga de gases fluorados de efecto invernadero debe calcularse en función de la carga total de dichos contenedores para que así la frecuencia de los controles se corresponda con la carga efectiva de gases fluorados de efecto invernadero. (2) De conformidad con el Reglamento (CE) n” 842/2006, los registros de los sistemas de protección contra incen- dios deben contener determinados datos. Al objeto de garantizar la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n* 842/2006, es conveniente prever la inclusión de nuevos datos en los registros de los sistemas. (3) — Procede incluir información sobre la carga de gases fluo- rados de efecto invernadero en los registros de los siste- mas. Cuando se desconozca la carga de dichos gases, el operador del sistema de protección contra incendios de que se trate debe cerciorarse de que el personal acredi- tado determine dicha carga a fin de facilitar el control de fugas. (4) — Es conveniente que, antes de proceder al control de fugas, el personal acreditado examine cuidadosamente la infor- mación recogida en los registros del sistema para deter- minar si han existido problemas con anterioridad y con- sultar los informes previos. (5) — Al objeto de garantizar un control de fugas eficaz, las verificaciones han de centrarse en las partes del sistema de protección contra incendios que más probablemente puedan sufrir fugas. (1) DO L 161 de 14.6.2006, p. 1. procederse al control oportuno para determinar su origen y repararla. (7) Una instalación defectuosa de los nuevos sistemas cons- tituye un riesgo importante de fuga. Por tanto, es nece- sario proceder a un control de fugas en los sistemas recién instalados en cuanto estos empiecen a funcionar. (8) — Con objeto de garantizar una reparación eficaz del sis- tema, el control de supervisión previsto en el Reglamento (CE) n 842/2006 debe centrarse en las partes del sis- tema en las que se hayan detectado fugas, así como en las partes adyacentes. (9) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus- tan al dictamen del Comité creado por el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n* 2037/2000 del Par- lamento Europeo y del Consejo (. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación El presente Reglamento establece, de conformidad con el Regla- mento (CE) n” 842/2006, los requisitos de control de fugas estándar aplicables a los sistemas fijos que estén en funciona- miento o temporalmente fuera de servicio y estén compuestos por uno o varios contenedores interconectados, incluidas las partes correspondientes, instalados para hacer frente a un riesgo específico de incendio en un espacio determinado, denominados en lo sucesivo «sistemas de protección contra incendios». El presente Reglamento será aplicable a los sistemas de protec- ción contra incendios que contengan una cantidad de gases fluorados de efecto invernadero igual o superior a 3 kg. Artículo 2 Registros del sistema 1. El operador indicará su nombre y apellidos, dirección postal y número de teléfono en los registros a que hace refe- rencia el artículo 3, apartado 6, del Reglamento (CE) n* 842/2006, denominados en lo sucesivo «registros del sistema». 2. La carga de gases fluorados de efecto invernadero de un sistema de protección contra incendios se indicará en los regis- tros del sistema. (2) DO L 244 de 29.9.2000, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento CE n 899/2007 de la Comisión (DO L 196 de 28.7.2007, p. 24).