L 50/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 23. 2. 2000 (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (meddelt under nummer K(2000) 133) (EØS-relevant tekst) (2000/147/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (!), ændret ved direktiv 93/68/EØF (?), særlig artikel 3, 6 og 20, og ud fra følgende betragtninger: (1) I artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 89/106/EØF er det fastsat, at der for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer på nationalt, regio- nalt eller lokalt plan i basisdokumenterne for hvert væsentligt kravs vedkommende kan opstilles klasser for de krav, der skal opfyldes; disse dokumenter er offentlig- gjort som »Meddelelse fra Kommissionen om basisdoku- menterne til direktiv 89/106/EØF om byggevarer« (?). Punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 giver grundlag for forskellige niveauer for det væsentlige krav som funktion af bygværkets type, anvendelse og beliggenhed, dets planudformning og muligheden for at benytte nødfacili- teter. I punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 opregnes en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsigter over- holdelse af det væsentlige krav »brandsikring«, og som tilsammen bidrager til at lægge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles på forskellig vis i medlemssta- terne. I punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 identificeres en af de foranstaltninger, som er fremherskende i medlemssta- terne, og som består i begrænsning af ildens og røgens () EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. () EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1. () EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1. (10) udvikling og spredning i det lokale, hvor branden er opstået, (eller inden for et nærmere bestemt område) ved at begrænse byggevarers bidrag til en fuldt udviklet brand. Afgrænsningen af klasser inden for de væsentlige krav er delvis afhængig af niveauet af en sådan begrænsning. Niveauet for en sådan begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den faktiske anvendelse. I punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 er det fastsat, at der til vurdering af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand vil blive udviklet en harmoniseret løsning, som kan indebære anvendelse af prøvninger i fuld skala, eller i reduceret skala, som er korreleret med scenarier for virkelige brande. Den harmoniserede løsning falder inden for et klassifi- ceringssystem, som ikke er omhandlet i basisdoku- mentet. Det klassificeringssystem, som der er brug for til dette formål, bygger på en række prøvningsmetoder, som alle- rede er kendt af standardiseringsorganerne. I Kommissionens beslutning 94/611/EF af 9. september 1994 om gennemførelse af artikel 20 i direktiv 89/ 106/EØF om byggevarer (?), som beskriver systemet af klasser, er tærskelværdierne for klasse B, C og D ikke anført, hvilket skyldes at Single Burning Item-testen ikke var tilstrækkelig veludviklet på daværende tidspunkt. () EFT L 241 af 16.9.1994, s. 25.