Г 3378 Официален вестник на Европейския съюз 25.11.2014 г. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) Ме 1253/2014 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2014 година за прилагане на Директива 2009 125/|ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (), и по-специално член 15, параграф 1 от нея, като има предвид, че: ( Съгласно Директива 2009 125/ЕО свързаните с енергопотреблението продукти, представляващи значителен обем на продажби и търговия и имащи съществено въздействие върху околната среда в рамките на Съюза и голям потен- циал за подобрение по отношение на въздействието си върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи, следва да бъдат обхванати от мярка за прилагане или мярка за саморегулиране по отношение на изисква- нията за екопроектиране. (2) Комисията оцени техническите, екологичните и икономическите аспекти на вентилационните агрегати. Оценката показа, че вентилационните агрегати се пускат на пазара на Съюза в големи количества. ЕНСРГОПОТребПСНИСТО на етапа на използване е най-значителният екологичен аспект на вентилационните агрегати, предоставящ значителен потенциал за рентабипни СНСРГИЙНИ спестявания и намаляване на емисиите на парникови газове. (3) - Вентилаторите са важна част от вентилационните агрегати. Общите минимални изисквания за енергийна ефектив- ност за вентилатори са определени в Регламент (ЕС) Хе 3272011 на Комисията (?). Енергопотреблението за венти- лационните функции на вентилаторите, които са част от вентилационни агрегати, е обхванато от минималните изисквания за енергийните характеристики в посочения регламент, но много вентилационни агрегати използват вентилатори, които не са обхванати от него. Следователно е необходимо да се въведат мерки за прилагане за венти- лационните агрегати. (4) СПСДВЗ да се направи разлика межпу мерките, приложими за вентилационни агрегати за жилищни помещения, и онези, приложими за вентилационни агрегати за нежилищни помещения, въз основа на техния индивидуален ДебИТ на въздушния поток, тъй като на практика се използват две различни групи от стандарти за измерване. (5) Малките вентилационни агрегати с входяща електрическа мощност по-малка от 30 У/ на въздушен поток следва да бъдат освободени от изискванията на настоящия регламент с изключение на изискванията за информация. Тези агрегати са проектирани за много различни приложения, предимно за периодично използване и само за допълни- телни функции, например в бани. Тяхното включване би представлявало значителна административна тежест от гледна точка на надзора на пазара поради големите обеми на продажбите, като същевременно се допринася само за малък дял от потенциала за енергоспестяване. Като се има предвид обаче, че те предлагат сходни функционални възможности като други вентилационни агрегати, евентуалното им включване следва по подобен начин ца бъде разгледано при прегледа на настоящия регламент. Освен това, вентилационните агрегати, специално проектирани ца работят изключително при аварийни ситуации или при изключителни или опасни условия, следва също да бъдат изключени, тъй като те се използват рядко и за кратко време. В освобождаванията също се пояснява, че многофункционалните агрегати, които се използват предимно за отопление или климатизация и кухненските абсор- батори са изключени. Комисията извърши подготвителни проучвания за анализ на техническите, екологичните и икономическите аспекти на вентилационни агрегати за жилищни и нежилищни помещения. Проучванията бяха проведени съвместно със заинтересовани страни от Съюза и трети държави, като резултатите бяха предоставени на обществеността. () ОВГЕ. 285, 31.10.2009 г., стр. 10. () Регламент (ЕС) Ме 3272011 на Комисията от 30 март 2011 г. за прилагане на Директива 2009125|ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилатори, задвижвани от електродвигатели с входяща мощност межлу 125 УУ и 500 КУУ (ОВ Г. 90, 6.4.2011 г., стр. 8).