L 90/8 Diario Oficial de la Unión Europea 6.4.2011 REGLAMENTOS REGLAMENTO (UE) N" 327/2011 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2011 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (!), y, en particular, su artículo 15, apartado 1, Previa consulta al Foro Consultivo sobre el Diseño Ecolágico, Considerando lo siguiente: (1) ( ( ") ”) DO DO De conformidad con la Directiva 2009/125/CE, la Comi- sión debe establecer requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan energía y representan un vo- lumen significativo de ventas y comercio, tienen un im- portante impacto medioambiental y presentan posibilida- des significativas de mejora por lo que se refiere al im- pacto medioambiental sin que ello suponga costes exce- sivos. El artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2009/125/CE dispone que, de conformidad con el procedimiento men- cionado en el artículo 19, apartado 3, y con los criterios establecidos en el artículo 15, apartado 2, y previa con- sulta al Foro Consultivo sobre el Diseño Ecológico, la Comisión debe introducir, en su caso, una medida de ejecución relativa a los productos utilizados en los siste- mas de motor eléctrico. Los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500 kW represen- tan una parte importante de la gama de productos de desplazamiento de gases. Los requisitos de eficiencia energética mínima para los motores eléctricos se estable- cen en el Reglamento (CE) n* 640/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos (?), en particular los motores eléctricos equipados con mandos de regulación de velocidad. Estos 285 de 31.10.2009, p. 10. 191 de 23.7.2009, p. 26. = () D () D OL OL requisitos también se aplican a los motores que forman parte de un sistema motor-ventilador. No obstante, mu- chos de los ventiladores cubiertos por el presente Regla- mento se utilizan en combinación con motores no cu- biertos por el Reglamento (CE) n” 640/2009. El consumo total de electricidad de los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada compren- dida entre 125 W y 500 kW es de 344 TWh por año y podría llegar hasta 560 TWh en 2020 si las tendencias observadas actualmente en el mercado de la Unión se mantienen. El potencial de mejora de la relación coste/ eficiencia gracias al diseño es de aproximadamente 34 TWh por año de aquí a 2020, lo que corresponde a 16 Mt de emisiones de CO>,. Por consiguiente, los ven- tiladores cuya potencia eléctrica de entrada está compren- dida entre 125 W y 500 kW son un producto para el que conviene establecer requisitos de diseño ecolágico. Muchos motores están integrados en otros productos y no se comercializan ni se ponen en servicio separada- mente, en la acepción del artículo 5 de la Directiva 2009/125/CE y de la Directiva 2006/42/CE del Parla- mento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Di- rectiva 95/16/CE (3). A fin de alcanzar la mayor parte del potencial de ahorro rentable de energía y de facilitar el cumplimiento de la medida, los ventiladores de potencia comprendida entre 125 W y 500 kW integrados en otros productos deben también estar sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. Muchos ventiladores forman parte de sistemas de venti- lación instalados en edificios. La legislación nacional ba- sada en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, sobre la eficien- cia energética de los edificios (*), puede establecer requi- sitos más estrictos de eficiencia energética de estos siste- mas de ventilación, utilizando los métodos de cálculo y medida definidos en el presente Reglamento en lo que respecta a la eficiencia del ventilador. 57 de 9.6.2006, p. 24. 1 153 de 18.6.2010, p. 13.