г. 3334 Официален вестник на Европейския съюз 19.12.2007 г. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) Ме 1497/2007 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) Ме 8422006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни Иизисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове (Текст от значение за ЕИП) КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за съзцаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) Ме 8422006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуо- рирани парникови газове (!), и по-специално член 3, параграф 7 от него, като има предвид че: (11 - При системи за противопожарна защита, съдържащи няколко свързани помежду си контейнера, инсталирани като резултат от специфична опасност от пожар в опре- пелено пространство, съдържанието на/зарядът от флуо- рирани парникови газове следва да бъде изчисляван на базата на общото съдържание на тези контейнери, с цел ца се гарантира, че честотата на проверките съответства на пействителното съдържание на флуорирани парникови газове. (2) В съответствие с Регламент (ЕО) Ме 842/2006 посиетата за системите за противопожарна защита следва да съдържат определена информация. С цел ца се гарантира ефек- тивното прилагане на Регламент (ЕО) Ме 84212006, е целесъобразно ца се предвидят разпоредби за включване на по-нататъшната информация в досиетата на системата. (33 - Информацията за съдпържанието/заряда на контейнерите с флуорираните парникови газове следва да бъде включено в досиетата на системата. Когато зарядът с флуорираните парникови газове е неизвестен, операторът на съответната система за противопожарна защита следва да осигури сертифициран персонал, който да определи този заряд, за да се улесни проверката за теч. (4  Преди извършване на проверка за течове, сертифициран персонал следва да прегледа информацията, която се съдържа в досиетата на системата, за да установи дали е имало предходни течове и да прегледа предишните протоколи. (5) С цел да се осигури ефикасен контрол на течовете, проверките за течове следва да се съсредоточат предимно върху тези части на системата за противо- пожарна защита, за които вероятността ца протекат е най-голяма. () ОВ Г. 161, 14.6.2006 г., стр. 1. (6  При предположение за изтичане следва да се извърши проверка за откриването и отстраняването му. (7) Неправипното инсталиране на нови системи създава значителен риск от изтичане. По тази причина новоин- сталираните системи следва да се проверяват за течове незабавно след въвеждането им в експлоатация. (83 “ За да се осигури ефективност на ремонта на системата, последващата проверка, предвидена в Регламент (ЕО) Ме 84212006, спецва ца се съсредоточи предимно върху частите от системата, където е установено изтичането, както и върху съседните части. (9) “ Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот- ветствие със становището на комитета, учреден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) Ме 203712000 на Европейския парламент и на Съвета (2), ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: Член 1 Предмет и обхват Настоящият регламент установява, в съответствие с Регламент (ЕО) Ме 842/2006, стандартните изисквания за проверка за течове на действащи и временно недействащи стационарни системи, състоящи се от един или повече свързани помежду си контейнери, включително прилежащите им части, инсталирани като резултат от специфична опасност от пожар в определено пространство, наричани по-долу „системи за противопожарна защита“. Настоящият регламент следва да се прилага за системи за проти- вопожарна защита, съдържащи 3 Ко или повече флуорирани парникови газове. Член 2 Досиета на системата 1. Операторът посочва името си, пощенския адрес и теле- фонния си номер в досиетата, указани в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) Ме 842/2006, наричани по-долу „досиета на системата“. 2. Зарядът от флуорирани парникови газове за една система за противопожарна защита се отразява в досиетата на системата. (3) ОВ Г 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) Ме 899/2007 на Комисията (ОВ Г. 196, 28.7.2007 г., стр. 24).