Г. 301/14 Официален вестник на Европейския съюз 20.11.2007 г. П (Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратол, чието публикуване не е задължително) РЕШЕНИЯ КОМИиСИЯ РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2007 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на електрически, газови или абСОРбЦИОННИ термопомпи (нотифицирано под номер С(2007) 5492) (Текст от значение за ЕИП) (2007/742Е0) КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за съзцаването на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) Ме 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомар- кировка (!), и по-специално член б6, параграф 1, втора алинея и приложение У, точка 2, параграф 6 от него, след консултиране със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз, като има предвид, че: ()) По силата на Регламент (ЕО) Ме 1980/2000 знакът за екомаркировка на Общността може ца се присъжда на продукт,  притежаващ  характеристики, които му позволяват ца цопринесе значително за подобряване на основните аспекти на околната среда. (2 - Регламент (ЕО) Ме 1980/2000 предвижда да се установят конкретните критерии за екомаркировка по продуктови групи, съставени на основата на критериите, изработени от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз. (3)  Екологичните критерии, както и свързаните с Ттях изисквания за оценка и проверка следва да са валидни за срок от три години. (4 “ Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот- ветствие със становището на «комитета, създаден на основание член 17 от Регламент (ЕО) Ме 1980/2000, (9 ОВ Г 237, 21.9.2000 г., стр. 1. ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: Член 1 Пропдуктовата група „електрически, газови или абсорбционни термопомпи“ включва термопомпи, които може да концентрират енергия, намираща се във въздуха, земята или водата, в полезна топлина за поцаването на отопление за помещения или обратния процес за охлаждане на помещения. „Гертмополта“ е устройство или система от устройства, доставени от производителя или вносителя на дистрибутора, търговеца на  дребно или монтажника. Тази доставка може да включва или да не включва доставката на циркулационни помпи на страната на вътрешното отоплително тяло или източника; за изчисляване на стойностите на коефициента на трансформация (СОР) обаче консумацията на енергия на циркулационните помпи винаги се взема под внимание в съответствие с ЕМ 14511:2004 (ако производителят не може да предостави данни, взема се зацацена стойност). За абсорбционни термопомпи методологията е в съответствие с ЕМ 12309-2:2000. ПРОДУКТОВЗТЗ група ОбХВЗ.Ша само електрически, газови или абСОРбЦИОННИ термопомпи с максимална топлинна мощност от 100 КУ/. Продуктовата група „електрически, газови или абсорбционни термопомпи“ не включва, както следва: а) термопомпи, които осигуряват гореща вода само за санитарни нужди;