г. 335/10 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2007 г. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) Ме 1516/2007 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2007 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) Ме 8422006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове (Текст от значение за ЕИП) КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за съзцаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) Ме 8422006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуо- рирани парникови газове (!), и по-специално член 3, параграф 7 от него, като има предвид, че: ( В съответствие с Регламент (ЕО) Ме 842/2006 посиетата за оборудването за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи следва ца съдържат определена информация. С цел да се гарантира ефективното прилагане на Регламент (ЕО) Ме 842/2006, е целесъ- образно да се предвидят разпоредби за включване на попълнителна информация в досиетата на системата. (2) - Информацията за съпържанието на заряда от флуорирани парникови газове следва да бъде включена в досиетата на системата. Когато зарядът с флуорирани парникови газове е неизвестен, операторът на оборудването следва да осигури сертифициран персонал, който да определи този заряц, за да се улесни проверката за течове. (33 - Преди извършване на проверка за течове, сертифициран персонал следва да прегледа информацията, която се съдържа в досиетата на системата, за да установи дали е имало предходни течове и да прегледа предишните протоколи. (4 С цел да се осигури ефикасен контрол на течовете, проверките за течове следва да се съсредоточат предимно върху тези части на оборуцването, за които вероятността да пропуснат е най-голяма. (5)  Проверките за течове следва да се извършват чрез преки или косвени методи за измерване. Преките методи за измерване откриват изтичане чрез използване на уреди за откриване, които могат да определят дДдали от системата се изпуска флуориран парников газ. Косвените методи на засичане се основават на идентифицирането на ненормално функциониране на системата и на анализ на съответните параметри. () ОВ Г. 161, 14.6.2006 г., стр. 1. (6)  Косвените методи за измерване следва цда се използват в случаите, когато изтичането се развива много бавно и когато оборудването е монтирано на добре проветрено място, което затруднява откриването на изпускане на флуорирани парникови газове от системата във въздуха. Преките методи за измерване са необходими за откриване на точното местонахождение на  теча. Решението за това кой от методите за измерване да бъде използван, следва да бъде взето от сертифициран персонал,  преминал  необходимото  обучение и притежаващ необходимия опит за определяне на най- подходящия метод за измерване за всеки конкретен случай. (7) ПРИ предположение за изтичане следва да се извърши проверка за откриването и отстраняването му. (83 “ За да се осигури ефективност на ремонта на системата, последващата проверка, предвидена в Регламент (ЕО) Ме 84212006, спецва ца се съсредоточи предимно върху частите от системата, където е установено изтичането, както и върху съседните части. (9) Неправипното инсталиране на нови системи създава значителна опасност от изтичане. По тази причина новоинсталираните системи следва да се проверяват за течове незабавно след въвеждането им в експлоатация. (10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот- ветствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) Ме 203712000 на Европейския парламент и на Съвета (2), ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: Член 1 Предмет и обхват Настоящият регламент установява, в съответствие с Регламент (ЕО) Ме 842/2006, стандартни изисквания за проверка за течове на действащо или временно недействащо стационарно оборуцване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи 3 Ке или повече флуорирани парникови газове. (3) ОВ Г 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 20071|540/ЕО на Комисията (ОВ Т. 198, 31.7.2007 г., стр. 35).