L 333/4 Amtsblatt der Europäischen Union 19.12.2007 VERORDNUNG (EG) Nr. 1497/2007 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2007 zur Festlegung der Standardanforderungen an die Kontrolle auf Dichtheit ortsfester Brandschutzsysteme, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (Text von Bedeutung für den EWR) DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — (6) Wird das Vorliegen eines Lecks vermutet, sollte es durch eine Prüfung festgestellt und anschließend repariert werden. gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, . . . (7) Eine defekte Installation neuer Systeme bedeutet ein er- gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europä- ischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über be- stimmte fluorierte Treibhausgase (!), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 7, in Erwägung nachstehender Gründe: (1) In Brandschutzsystemen, die aus mehreren miteinander verbundenen Behältern bestehen, die aufgrund eines spe- zifischen Brandrisikos in einem bestimmten Raum instal- liert wurden, muss die Füllmenge der fluorierten Treib- hausgase ausgehend von der in diesen Behältern enthalte- nen Gesamtfüllmenge der fluorierten Treibhausgase be- rechnet werden, damit die Häufigkeit der Kontrollen der tatsächlichen Menge der fluorierten Treibhausgase entspricht. (2) Gemäß Verordnung (EG) Nr. 842/2006 müssen Auf- zeichnungen über Brandschutzsysteme bestimmte Infor- mationen enthalten. Für die wirksame Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 sollten weitere Informa- tionen in die Aufzeichnungen über die Systeme aufge- nommen werden. (3) _ Die Aufzeichnungen sollten Informationen über die Füll- menge an fluorierten Treibhausgasen enthalten. Ist die Füllmenge der fluorierten Treibhausgase nicht bekannt, so sollte der Betreiber des betroffenen Brandschutzsys- tems dafür sorgen, dass zertifiziertes Personal feststellt, wie hoch die Füllmenge war, um die Kontrolle auf Dicht- heit zu erleichtern. (4) Vor der Kontrolle auf Dichtheit sollten die in den Sys- temaufzeichnungen enthaltenen Informationen sorgfältig von zertifiziertem Personal geprüft werden, um gegebe- nenfalls früher aufgetretene Probleme aufzudecken und um frühere Aufzeichnungen einzusehen. (5) Zur Gewährleistung einer wirksamen Dichtheitskontrolle sollten in erster Linie die Teile der Brandschutzsysteme auf Dichtheit kontrolliert werden, an denen am ehesten Lecks auftreten können. (') ABL. L 161 vom 14.6.2006, S. 1. hebliches Leckagerisiko. Daher sollten neu installierte Sys- teme sofort nach der Inbetriebnahme auf ihre Dichtheit kontrolliert werden. (8) Um sicherzustellen, dass die Reparatur des Systems wirk- sam war, sollten vor allem die Teile der Anlagen, in denen Lecks festgestellt wurden, sowie die angrenzenden Teile gemäß Verordnung (EG) Nr. 842/2006 kontrolliert werden. (9) _ Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent- sprechen der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Ar- tikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (?) — HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: Artikel 1 Gegenstand und Geltungsbereich Mit dieser Verordnung werden gemäß Verordnung (EG) Nr. 842/2006 die Standardanforderungen an die Dichtheitskontrolle ortsfester Systeme festgelegt, die in Betrieb sind oder vorüber- gehend außer Betrieb genommen wurden und aus einem oder mehreren miteinander verbundenen Behältern einschließlich da- zugehöriger Teile bestehen, die aufgrund eines spezifischen Brandrisikos in einem bestimmten Raum installiert wurden, nachstehend die „Brandschutzsysteme“ genannt. Diese Verordnung gilt für Brandschutzsysteme mit 3 kg fluo- rierten Treibhausgasen und mehr. Artikel 2 Systemaufzeichnungen (1) Die Aufzeichnungen gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Ver- ordnung (EG) Nr. 842/2006, nachstehend die „Systemaufzeich- nungen“ genannt, enthalten den Namen, die Anschrift und Telefonnummer des Betreibers. (2) Die Aufzeichnungen enthalten Angaben über die in ei- nem Brandschutzsystem enthaltene Füllmenge an fluorierten Treibhausgasen. (?) ABL. L 244 vom 29.9.2000, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 899/2007 der Kommission (ABl. L 196 vom 28.7.2007, S. 24).