L 90/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.4.2011 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 327/2011 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (!), in partico- lare l’articolo 15, paragrafo 1, sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, considerando quanto segue: (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocom- patibile dei prodotti connessi all’energia che rappresen- tano un significativo volume di vendite e di scambi com- merciali, che hanno un significativo impatto ambientale e notevoli potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi. L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, stabilisce che secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commis- sione introduce, se del caso, una misura di esecuzione per prodotti che utilizzano sistemi a motore elettrico. I ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW costituiscono una parte importante dei vari prodotti per il condizionamento di gas. Il regolamento (UE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progetta- zione ecocompatibile dei motori elettrici, ha stabilito re- (!) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. quisiti di efficienza minimi per i motori elettrici (?), in- clusi i motori elettrici a velocità variabile. Tali requisiti si applicano anche a quei motori che fanno parte di un sistema di ventilazione a motore. Molti dei ventilatori disciplinati dal presente regolamento, però, vengono uti- lizzati in combinazione con motori non disciplinati dal regolamento (UE) n. 640/2009. Il consumo elettrico totale dei ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW è di 344 TWh all’anno e potrebbe aumentare a 560 TWh nel 2020 se persistono le attuali tendenze sul mercato dell’Unione europea. Il potenziale di miglio- ramento all’insegna dell’efficienza dei costi realizzabile grazie alla progettazione è calcolabile in circa 34 TWh all’anno nel 2020, il che corrisponde a 16 Mt di emis- sioni di CO,;. Di conseguenza, i ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW rappresentano un prodotto per il quale dovreb- bero essere stabiliti dei requisiti per la progettazione eco- compatibile. Molti motori sono integrati in altri prodotti senza essere immessi sul mercato o messi in servizio separatamente ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2009/125/CE e dell’articolo 5 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (3). Per realizzare la maggior parte del risparmio energetico po- tenziale all’insegna dell’efficienza dei costi e facilitare l’ap- plicazione della misura, anche i ventilatori che rientrano in un intervallo di potenza tra 125 W e 500 kW integrati in altri prodotti devono essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Molti ventilatori fanno parte di sistemi di ventilazione installati in edifici. La legislazione nazionale basata sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (*), può stabilire nuovi requisiti di efficienza energetica più rigidi su questi sistemi di ventilazione, utilizzando metodi di misurazione e calcolo definiti nel regolamento per quanto riguarda l’efficienza del ventila- tore. L 191 del 23.7.2009, pag. 26. L 157 del 9.6.2006, pag. 24. L 153 del 18.6.2010, pag. 13.